# page_search_content

c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 8 1-3. 加密文件和 USB 加密狗使用方法 一、加密文件使用方法 请向技术人员索取或从信捷公司官网 www.xinje.com 下载加密文件 UseRocky.dll，替换 掉软件安装目录 Thinget\AutoWin 下的原文件即可，下面以默认的路径来说明。 1、复制下载下来的加密文件 UseRocky.dll： 2、软件默认的路径是：C:\Program Files\Thinget\TouchWin for TH， 打开该目录， 找到AutoWin 文件夹： 3、在 AutoWin 文件夹下，单击鼠标右键， 选择 “粘贴” ， 会弹出如下对话框，单击 “是 （Y）”， 即可替换原来的加密文件。 1）在替换文件时，请先把软件关掉（包括在线模拟） ，不可以在软件打开时替换； 2）软件重新安装后，需要重复此操作，替换加密文件。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 9 二、USB 加密狗的使用方法 信捷的监控软件需要插入 USB 加密狗才可以无限制时间使用， 否则一次只可以使用30 分钟时间（V2.D.3n 之后软件使用时间延长为 2 小时） ，30 分钟过后，在线模拟或组态运行 画面会自动关闭。USB 加密狗不限于一台计算机使用，但同一时间只可以使用一台计算机。 请向信捷公司的销售或代理商购买 USB 加密狗，在每次点击在线监控之前插入。 1、将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，计算机会自动安装 USB 加密狗驱动： 2、安装成功后，再打开监控软件，进行在线模拟或生成组态运行。 1）组态软件运行时，请先将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，再打开在线监控； 2）USB 加密狗不限于一台计算机使用，但同一时间只可以使用一台计算机； 3）监控中途拔掉 USB 加密狗，会出现不可预知的问题。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 10 2 简单工程制作 本章通过一个简单的工程制作介绍 TouchWin 组态软件的使用。 TouchWin 组态软件具有如下特点和功能，可轻松实现用户需求：  软件设计人性化，简单易懂，容易上手；  图形色彩鲜艳，具有丰富的 3D 图库；  具有功能键、功能域，一键实现多个功能；  具有历史曲线、报警列表等，数据显示更人性化；  支持信捷所有网络模块以及 Modbus 协议的设备；  采用高级加密，具有九级密码，方便用户不同的需求；  数据实时采集保存及导出。 请在制作画面前确认显示器分辨率和通讯设备类型，这是画面程序和设备正常运行的 前提。 2-1. 创建工程 1、打开编辑软件，单击标准工具栏“ ”图标或“文件”菜单下“新建” ： 2、根据显示器的不同，选择合适的分辨率：


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 11 3、设置 PLC 口，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数： 4、设置 Download 口，Download 口不连接外部设备进行通讯时， 选择 “不使用Download 口” ，Download 口连接外部设备进行通讯时，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通 讯参数： 不通讯 通讯 5、出现网络对象选择，如果使用的是T-BOX、G-BOX 或 TBOX-BD，请输入相应的用 户名和设备 ID，如果是其他设备，请直接点击下一步；


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 12 6、根据需要填写名称、作者、备注内容，最后单击“完成”按钮，工程创建完毕。 7、在画面上直接放置部件即可，如果使用的是 T-BOX 或 G-BOX，请将站点设备选为 网络对象，否则选择 PLC 口或下载口即可。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 13 2-2. 在线模拟 1、单击菜单栏“文件/在线模拟”或标准工具栏“在线模拟”图标“ ” ，弹出如下 图所示对话框，单击“确定”按钮进入模拟界面。 如果用户在组态软件运行之前未将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，则会出现如下所 示提示： 在线模拟功能支持 Modbus RTU 协议的设备，如信捷 PLC、信捷变频器等。用户在 组态软件运行之前，请先将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 14 2、在画面空白处单击鼠标右键，在弹出的对话框中选择“Com Port ” ，设置PLC Port 为当前 PLC 连接到计算机上的串口，其它保持默认，最后关闭“Com Port”对话框。  Log 登录及退出的时间历史记录；  About 关于 AutoWin 的版本信息；  Com Port 出现如上图所示的对话框，设置与组态软件相连的计算机串口号；  Exit 退出。 3、完成上述操作之后，再次在画面空白处单击鼠标右键，选择“ Exit”退出当前在线 模拟操作，然后重新打开在线模拟，即可实现计算机对下位机 PLC 的监控功能，图中通过 取反操作实现 Y0 输出，如指示灯显示。 ON 状态 OFF 状态 如果在在线模拟界面出现 “正在通信” 提示窗口， 首先要检查是否有正确的设置 “PLC Port” ，设置之后是否有退出模拟操作再重新打开模拟界面，其次查看计算机中的串口是否 被其它的软件占用。请在组态软件运行之前将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，否则，到 了30 分钟时间，软件会停止扫描，自动关闭组态软件。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 15 2-3. 生成组态 组态功能实现计算机取代触摸屏，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与在 线模拟功能一致。 实现步骤： 打开“文件”菜单，选择“产生组态” ，出现文件保存对话框，选择保存路径，如下图 所示： 此时，在目标文件夹中生成如下文件： 双击“ ”，便可成功进行组态模拟功能了。 请在组态软件运行之前将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，否则，到了30 分钟时 间，软件会停止扫描，自动关闭组态软件。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 16 3 TouchWin 组态软件相关使用说明 TouchWin 组态软件 相关使用说明请参考“ TouchWin 用户手册 ”，这里主要讲解 TouchWin 组态软件特有元件的使用方法，其它功能正在研发中，以后会发布到新软件中。 3-1. 浏览器 1、单击部件工具栏“ ”图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右 键或通过 ESC 键取消放置。通过边界点进行浏览器长度、高度的修改。 2、双击“浏览器” ，或选中“浏览器”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  地址  网址 输入浏览器网址或文件夹路径。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 17  位置  位置 以画面左上点为坐标原点（0，0），设置浏览器 X、Y 坐标值； X 位置 设置浏览器 X 轴坐标值； Y 位置 设置浏览器 Y 轴坐标值；  大小 设置浏览器宽度、高度； 宽度（W） 设置浏览器宽度； 高度（H） 设置浏览器高度；  动画 设置浏览器是否要移动； 横向移动 根据寄存器的值设置浏览器在画面中水平显示位置， 即修改X 轴坐标值； X 轴坐标值=X 位置+当前寄存器的值； 纵向移动 根据寄存器的值设置浏览器在画面中垂直显示位置， 即修改Y 轴坐标值； Y 轴坐标值=Y 位置+当前寄存器的值；  锁定 设置浏览器放置在画面上是否可移动；  比例缩放 设置改变大小时是否可以比例缩放，暂无此功能。 例：单击部件工具栏“ ”图标，在编辑画面放置“浏览器” ，输入信捷公司官网网址 “http://www.xinje.com/” ，单击“确认” ：


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 18 单击“在线模拟”或生成组态运行，可以在线打开信捷公司官网。 3-2. 报警数据库 目前该功能正在研发中，暂不可使用。 3-3. 组态最小化及退出密码 一、组态最小化 组态最小化有两种方式： 窗口点击最小化图标和右键选择最小化。 方法 1： 进入组态运行画面后， 在画面任意位置单击鼠标右键， 会弹出如下图所 示弹窗， 点击“Minimize” 即可实现最小化窗口；


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 19 方法 2： 直接点击窗口最小化图标即可。 二、 退出组态输入密码 1、进入组态运行画面后， 在画面任意位置单击鼠标右键， 在弹出的窗口中选择 “Password”； 2、在弹出的窗口中设置或修改退出组态时需要输入的密码； Old Password： 输入原密码； New Password： 输入新密码； Confirm： 确认新密码。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 20 默认密码为 0， 即无密码保护， 第一次使用时需调出此窗口， 并在 3 个输入框 都输入一次密码。 若需删除密码保护， 只需将新密码输入框留空， 系统自动判断为 无密码保护； 密码设置完成后点击“OK” 确认密码设置或更改。 注：密码长度需大于或等于 1 位长度， 若密码长度小于 1， 系统自动判断为无 密码保护。 点击“OK” 键后， 会弹出下图窗口提示（ 如果是修改密码， 弹出的窗口中会 显示原密码） ，表示密码设置或修改成功， 点击“确定” 退出； 此时如果新密码与确认密码输入不一致， 会弹出下图提示信息， 请返回重新确认 密码； 如果是修改密码， 当原密码输入错误时， 会弹出下图， 提示原密码输入有误；


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 21 3、密码设置完成后， 在点击“Exit”退出组态时， 会弹出需要输入密码的提示； 4、在输入框中输入正确的密码， 点击“OK” 即可退出组态； 若密码不正确， 则会提示密码错误， 需要重新输入密码， 直至密码正确。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 22 4 常见问题及解决方法 本章主要介绍信捷组态软件 特有的在工业系统和画面制作过程中常见的一些问题及解 决方法，其它问题及解决方法请参考“TouchWin 用户手册”。 Q1 组态软件在哪里下载？ 由随机光盘或进入信捷公司官网 www.xinje.com， 下载中心-软件下载，获取“触摸屏专 用画面编辑软件 Twin”。 Q2 简易组态说明书在哪里下载？ 请至信捷公司官网 www.xinje.com，下载中心-手册下载，下载 “TouchWin 用户手册” 和“组态软件使用手册” 。 Q3 在线模拟使用超过半个小时之后，为什么不能正常使用？ 信捷公司的监控软件不是免费使用的， 每次使用时间只可以持续半个小时， 半小时过后 自动不监控。 请向技术部索取加密文件或在信捷公司官网 www.xinje.com 下载加密文件 UseRocky.dll，并替换原来的文件，替换路径是在软件安装目录下的 Thinget\ AutoWin 目录 下， 并向信捷公司的销售或代理商购买 USB 加密狗 （用于监控软件） ， 在每次点击在线监控 之前插入。 Q4 为什么组态软件不能正常安装或使用？ 1、安装之前，请关闭杀毒软件和系统优化工具； 2、安装成功后，双击桌面上的软件快捷图标，弹出下图提示： 原因：当前计算机的颜色模式过低； 方法：右击桌面，选择“属性” ，在“设置”选项中，将颜色质量改为“最高（32 位） ” 。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 23 Q5 组态软件有繁体版的吗？支持输入繁体字吗？ 没有繁体版的组态软件， 但在简体中文系统下， 可输入繁体字， 同时可以输入西班牙文、 日文、德语、法语等。 目前本公司支持的软件版本有简体中文版、英文版、德文版和韩文版。 Q6 当简易组态分辨率超过显示，怎么办？ 在文件菜单下，系统设置-显示器选项中，将型号修改为合适的分辨率即可。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 24  型号 显示当前分辨率，若需要修改，选择新的分辨率，单击“确定”后生效；  描述 显示当前分辨率及色彩描述；  缩放模式 变更分辨率时，画面中部件宽高大小与分辨率大小的比例关系； 大小不变 部件宽高值不变； 等比例 部件宽高值各按分辨率宽高比例缩放； 小比例 部件宽高值按照分辨率宽高比例的小值缩放； 大比例 部件宽高值按照分辨率宽高比例的大值缩放。 Q7 怎么更新加密狗文件包？ 请向技术部索取或从信捷公司官网 www.xinje.com 下载加密文件 UseRocky.dll，替换掉 软件安装目录 Thinget\AutoWin 下的原文件即可。 Q8 使用加密狗需要注意哪些问题？ 1、组态软件运行时，请先将 USB 加密狗插入计算机 USB 接口，再打开在线监控； 2、USB 加密狗不限于一台计算机使用，但同一时间只可以使用一台计算机； 3、监控中途拔掉 USB 加密狗，会出现不可预知的问题。 Q9 组态运行时显示正在通讯提示？ 1、检查 PLC 类型是否为信捷 XC 系列 PLC 或 Modbus RTU 设备， 目前组态模拟功能只 支持这两种协议的通讯设备； 2、与电脑通讯的 COM 口未选择正确； 具体操作：在组态运行画面上右击鼠标，出现选择栏，选择“com port” ，然后在“PLC port”里选择设备占用的电脑 COM 口，然后点确定，关闭在线模拟画面之后，再重新打开 一次，即可正常通讯。 3、检查设备与电脑之间的通讯电缆是否连接好，接线是否正确； 4、电脑上安装了多个信捷触摸屏软件，且目前使用的这个不是最后安装的那个，解决 方法如下： a. 需要卸载了重新安装这个软件； b. 无需卸载软件，只要修改注册表中的相关内容，具体方法如下： 在开始菜单，打开“开始/运行”，输入“regedit”：


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 25 找到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/THINGET/TouchWin”点击进入： 在右边注册表中， 选中“AutoWinPath”， 双击鼠标左键打开，数值数据设定为你所需要 在线模拟的版本的安装地址下的 AutoWin 路径，最后单击“确定”即可。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 26 数值数据下输入的路径请采用复制 -粘贴的方式进行，如：组态软件安装路径为 C:\Program Files \Xinje\HMI\TouchWin for TH -V2.C.6，数值数据下的路径输入可以进入 C:\Program Files\Xinje\HMI\TouchWin for TH-V2.C.6\AutoWin，选中 AutoWin.exe，单击鼠标 右键，选择“属性”，在“属性/常规”选项中，复制“位置”右侧的路径，粘贴至数值数据 输入框后，单击“确定”即可。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 27 Q10 为什么组态软件与通讯设备通讯速度慢？ 下面几种情况会导致组态软件与通讯设备通讯速度慢： 1、画面中用到了大量的间接指定（且间接指定地址是通讯设备地址） ； 解决方法：把间接指定的地址转移到屏的内部地址。 2、用到了曲线图，且采集周期在 1 分钟以内。 解决方法： “文件/系统设置/显示器”中，将 Cache 个数改为 2。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
TouchWin 组态软件用户手册 28 Q11 数据采集导出元件的设备号在组态软件中怎样确定？ 设备号指的是数据导出盘的编号，使用在组态软件中，为硬盘分区号，C 盘为 0，D 盘 为 1，依次类推。 Q12 如何退出组态运行？ 有两种方法： 1、在运行界面上单击鼠标右键，在弹出的对话框中选择“Exit”； 2、在编辑工程时，在编辑画面放置一个画面跳转按钮，跳转画面号为 65535，运行时 单击该画面跳转按钮，会自动退出组态运行。


c0: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216)
c1: TouchWin组态软件使用说明 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
微信扫一扫，关注我们 无锡信捷电气股份有限公司 江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 创意产业园 7 号楼四楼 邮编： 214072 电话： 400-885-0136 传真： (0510) 85111290 网址： www.xinje.com WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 4th Floor Building 7,Orig inality Industry par k, Liyuan Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province 214072 Tel: 400-885-0136 Fax: (510) 85111290


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
信捷电气 TouchWin 编辑软件 用户手册 第一版 TouchWin 编辑软件 ————————————————————— 简单工程制作 ————————————————————— 软件画面及窗口 ————————————————————— 元件 ————————————————————— 人机界面内部对象 ————————————————————— 软件特色功能 ————————————————————— 函数功能块 ————————————————————— 常见问题及解决方法 ————————————————————— 手册更新日志 ————————————————————— 1 2 3 4 5 6 7 8


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
基本说明  感谢您购买了信捷 TP/TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面。  本手册主要介绍 TouchWin 编辑软件的使用方法。  在使用产品之前，请仔细阅读本手册，并在充分理解手册内容的前提下，进行使用。  硬件及通讯方面的介绍，请查阅相关手册。  请将本手册交付给最终用户。 用户须知  只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对人机界面进行接线等操作， 如有使用不明 之处，请咨询本公司相关技术部门。  手册及其它技术资料中所列举的示例仅供用户理解参考用，不保证一定动作。  将人机界面与其它产品组合使用时，请确认是否符合有关规格、原则等。  使用人机界面时， 请自行确认是否符合要求及安全， 对于产品故障而可能引起的机器故 障或损失，请自行设置后备及安全功能。  请避免在高辐射、强磁场的环境中使用人机界面，避免干扰。 责任申明  手册中的内容虽然已经过仔细核对，但差错难免，我们不能保证所有资料完全一致。  我们会经常检查手册中的内容，并在后续版本中进行更正，欢迎提出宝贵意见。  手册中所介绍的内容，如有变动，请谅解不另行通知。 联系方式 如果您有关于本产品的使用问题， 请与购买产品的代理商、 办事处联系， 也可以直接与信捷 公司联系。  总机：0510-85134136  热线：400-885-0136  传真：0510-85111290  邮箱：xinje@xinje.com  网址：https://www.xinje.com/  地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有 未经明确的书面许可，不得复制、传翻或使用本资料及其中的内容，违者要对造成的 损失承担责任。保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。 二〇一七 年 一月


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 i 目 录 前言......................................................................... 1 手册的内容构成 ............................................................. 1 手册的适用范围 ............................................................. 1 关联手册 ................................................................... 3 手册的获取途径 ............................................................. 4 1. TouchWin 编辑软件 ......................................................... 5 1-1. TouchWin 编辑软件安装 ................................................. 6 1-2. TouchWin 编辑软件卸载 ................................................. 9 2. 简单工程制作 ............................................................. 10 2-1. 概述 ................................................................. 11 2-2. 创建工程 ............................................................. 11 2-3. 画面编辑 ............................................................. 13 2-4. 离线模拟 ............................................................. 15 2-5. 在线模拟 ............................................................. 15 2-6. 工程下载 ............................................................. 17 2-6-1. 普通下载 ......................................................... 17 2-6-2. 完整下载 ......................................................... 17 2-6-3. 上下载协议栈设置 ................................................. 17 2-7. 上传工程 ............................................................. 19 3. 软件画面及窗口 ........................................................... 20 3-1. 软件结构 ............................................................. 21 3-2. 工程区 ............................................................... 21 3-2-1. 插入操作 ......................................................... 21 3-2-2. 剪切、复制、粘贴 ................................................. 22 3-2-3. 删除 ............................................................. 22 3-3. 菜单栏 ............................................................... 22 3-3-1. 文件（F） ........................................................ 23 3-3-2. 编辑（E） ........................................................ 33 3-3-3. 查看（V） ........................................................ 34 3-3-4. 部件（P） ........................................................ 35 3-3-5. 工具（T） ........................................................ 35 3-3-6. 视图（V） ........................................................ 37 3-3-7. 帮助（H） ........................................................ 37 3-4. 画面编辑区 ........................................................... 38 3-5. 工具栏 ............................................................... 38 3-6. 状态栏 ............................................................... 39 4 元件...................................................................... 40 4-1. 全局性操作 ........................................................... 43


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 ii 4-1-1. Stand 栏 ......................................................... 43 4-1-2. 操作栏 ........................................................... 43 4-1-3. 图形调整 ......................................................... 43 4-1-4. 缩放栏 ........................................................... 44 4-1-5. 状态栏 ........................................................... 44 4-2. 画图栏 ............................................................... 44 4-2-1. 线 ............................................................... 44 4-2-2. 弧 ............................................................... 46 4-2-3. 矩形和圆角矩形 ................................................... 49 4-2-4. 椭圆 ............................................................. 49 4-2-5. 折线-多边形 ...................................................... 50 4-2-6. 多边形块 ......................................................... 51 4-2-7. 三维框 ........................................................... 52 4-2-8. 插入图片 ......................................................... 52 4-2-9. 二维码生成功能 ................................................... 54 4-2-10. 平移动画 ........................................................ 55 4-2-11. 旋转动画 ........................................................ 56 4-2-12. 素材库 .......................................................... 58 4-3. 部件栏 ............................................................... 58 4-3-1. 文字串 ........................................................... 58 4-3-2. 动态文字串 ....................................................... 59 4-3-3. 变长动态文字 ..................................................... 61 4-3-4. 指示灯 ........................................................... 63 4-3-5. 按钮 ............................................................. 65 4-3-6. 指示灯按钮 ....................................................... 67 4-3-7. 画面跳转 ......................................................... 70 4-3-8. 数据显示 ......................................................... 72 4-3-9.（DDW）数据显示 ................................................... 73 4-3-10. 报警显示 ........................................................ 74 4-3-11. 字符显示 ........................................................ 75 4-3-12. 数据输入 ........................................................ 76 4-3-13.（DDW）数据输入 .................................................. 79 4-3-14. 字符输入 ........................................................ 81 4-3-15. 中文输入 ........................................................ 83 4-3-16. 数据设置 ........................................................ 84 4-3-17. 数字小键盘 ...................................................... 85 4-3-18. 字符小键盘 ...................................................... 85 4-3-19. 用户输入按钮 .................................................... 85 4-3-20. 棒图 ............................................................ 86 4-3-21. 动态图片 ........................................................ 87 4-3-22. 调用窗口 ........................................................ 88 4-3-23. 窗口按钮 ........................................................ 89 4-3-24. 配方下载 ........................................................ 90 4-3-25. 配方上载 ........................................................ 93


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 iii 4-3-26. 功能键 .......................................................... 95 4-3-27. 功能域 ......................................................... 115 4-3-28. 离散数据柱形图 ................................................. 117 4-3-29. 连续数据柱形图 ................................................. 118 4-4. 显示器栏 ............................................................ 120 4-4-1. 日期 ............................................................ 120 4-4-2. 时钟 ............................................................ 121 4-4-3. 蜂鸣器 .......................................................... 121 4-4-4. 背景灯 .......................................................... 122 4-4-5. 刻度 ............................................................ 123 4-4-6. 仪表 ............................................................ 124 4-4-7. 阀门 ............................................................ 126 4-4-8. 管道 ............................................................ 127 4-4-9. 水泵 ............................................................ 129 4-4-10. 风机 ........................................................... 130 4-4-11. 电机 ........................................................... 131 4-4-12. 反应罐 ......................................................... 132 4-4-13. 变频器报警信息提示 ............................................. 134 4-4-14. 滚屏文字 ....................................................... 135 4-4-15. 实时趋势图 ..................................................... 137 4-4-16. 历史趋势图 ..................................................... 140 4-4-17. XY 趋势图 ...................................................... 143 4-4-18. XY 折线图 ...................................................... 146 4-4-19. 时间曲线 ....................................................... 148 4-4-20. 加工轨迹 ....................................................... 153 4-4-21. 数据移动按钮 ................................................... 155 4-4-22. 报警列表 ....................................................... 157 4-4-23. 实时事件显示 ................................................... 162 4-4-24. 历史事件显示 ................................................... 165 4-4-25. 通用表格 ....................................................... 169 4-4-26. 数据表格 ....................................................... 173 4-4-27. 数据采集保存 ................................................... 177 4-4-28. 数据采集导出 ................................................... 179 5. 人机界面内部对象 ........................................................ 185 5-1. 人机界面内部对象 .................................................... 186 5-2. 人机界面内部内部特殊地址使用 ........................................ 187 6. 软件特色功能 ............................................................ 192 6-1. 多国语言功能的使用 .................................................. 194 6-2. 以太网人机界面的使用 ................................................ 196 6-2-1. Modbus TCP 设备 ................................................. 196 6-3. 快捷显示部件地址 .................................................... 201 6-4. 加密保存 ............................................................ 201 6-5. 多重复制 ............................................................ 202


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 iv 6-6. 字体整体设置 ........................................................ 203 6-7. 线圈控制部件隐形 .................................................... 204 6-8. 支持十六进制键盘 .................................................... 206 6-9. 支持图片角度旋转 .................................................... 206 6-10. 变长动态文字串 ..................................................... 208 6-11. 数据输入寄存器指定上下限 ........................................... 208 6-12. 图形调整 ........................................................... 208 6-13. 打印功能 ........................................................... 209 6-14. 支持导入导出中文、字符、16 进制数据 ................................ 211 6-15. 数据导入导出功能支持动态指定文件名 ................................. 212 6-16. 数据输入和数据显示支持比例转换 ..................................... 212 6-16-1. 数据输入的比例转换 ............................................. 213 6-16-2. 数据显示的比例转换 ............................................. 215 6-17. 设置数据、功能键、功能域-四则运算结果支持上下限限制 ................ 216 6-18. 旋转动画功能改进 ................................................... 217 6-19. 滚屏文字 ........................................................... 218 6-20. Modbus Rtu 协议写单字和写多字功能码切换 ............................ 218 6-21. 公共画面 ........................................................... 219 6-22. 屏保状态标志 ....................................................... 219 6-23. 关闭背景灯 ......................................................... 219 6-24. 屏蔽用户指定的设备和站号 ........................................... 219 6-25. 开关蜂鸣器声音 ..................................................... 220 6-26. 内置用户手册和通讯连接手册 ......................................... 220 6-27. 触摸屏U 盘导入工程画面 ............................................. 220 6-28. C 语言加密功能 ..................................................... 227 6-29. 使能控制 ........................................................... 227 6-30. 延时控制 ........................................................... 229 6-31. 历史事件导出 ....................................................... 229 7. 函数功能块 .............................................................. 235 7-1. 函数功能块介绍 ...................................................... 237 7-1-1. 函数功能块运行环境 .............................................. 237 7-1-2. 函数功能块制作 .................................................. 237 7-1-3. 函数功能块编译 .................................................. 238 7-1-4. 函数功能块运行 .................................................. 240 7-2. 函数功能块说明 ...................................................... 242 7-2-1. 书写方式 ........................................................ 242 7-2-2. 函数类型 ........................................................ 242 7-2-3. 预定义数据类型 .................................................. 243 7-2-4. 预定义宏指令 .................................................... 244 7-2-5. 系统函数 ........................................................ 244 7-2-6. 宏操作 .......................................................... 254 7-2-7. C 语言常见库函数 ................................................ 256 7-2-8. 触摸屏内部对象（PSW、PFW、PSB） ................................. 258 7-2-9. PLC 外部对象元件D、Y…读写 ...................................... 259


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 v 7-3. 工程示例 ............................................................ 261 7-3-1. 数据比较 ........................................................ 261 7-3-2. 定时加密 ........................................................ 262 7-3-3. 自由通信 ........................................................ 267 7-3-4. 扫描枪通信 ...................................................... 271 7-3-5. 数据块清零 ...................................................... 274 7-3-6. 浮点数四则运算 .................................................. 276 7-3-7. 函数画布 ........................................................ 279 7-3-8. 数据类型强制转换 ................................................ 282 7-4. 常见问题 ............................................................ 284 7-4-1. 如何对正在编辑C 功能函数程序进行编译？ .......................... 284 7-4-2. 如何在C 功能函数块中读取PLC 参数值或者写入PLC 参数值？ .......... 284 7-4-3. 使用Read、Write、Reads、Writes 函数快捷方法？ ................... 284 7-4-4. 函数功能块在线模拟时为什么不能执行？ ............................ 285 7-4-5. Read 函数和Reads 有什么区别？ ................................... 285 7-4-6. 函数功能块与标准的C 语言有什么区别？ ............................ 285 7-5. 注意事项 ............................................................ 285 7-5-1. C 标准库函数的调用限制 .......................................... 285 7-5-2. C 函数使用注意事项 .............................................. 285 8. 常见问题及解决方法 ...................................................... 287 Q1 人机界面运行温度和储存温度是多少？ .................................... 287 Q2 人机界面拨码开关有什么作用？ .......................................... 287 Q3 什么原因导致触摸不良？ ................................................ 287 Q4 怎样进行人机界面触控画面校准？ ........................................ 287 Q5 触摸屏软件有繁体版的吗？支持输入繁体字吗？ ............................ 289 Q6 为什么人机界面软件不能正常安装或使用？ ................................ 289 Q7 如何在计算机上安装两个以上版本人机界面编辑软件？ ...................... 289 Q8 如何选择TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面USB 下载线？ ............... 289 Q9 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面程序无法下载怎么办？ ............... 290 Q10 为什么下载人机界面程序时提示：显示器容量不足？ ....................... 291 Q11 为什么人机界面程序不能上传？如何设置才能上传？ ....................... 291 Q12 如何选择正确的通讯电缆？ ............................................. 291 Q13 人机界面软件不支持当前使用设备型号怎么办？ ........................... 291 Q14 怎样将人机界面下载口切换到通讯模式？ ................................. 292 Q15 为什么无法正常通讯，人机界面上显示“正在通讯……”？ ................. 292 Q16 为什么TH 系列人机界面与通讯设备通讯速度慢？ .......................... 293 Q17 为什么欧姆龙PLC 与人机界面通讯，只能读数据而无法写入？ ............... 294 Q18 微型打印机打印出来的部分内容还卡在打印机里面？ ....................... 294 Q19 为什么人机界面中会出现芯片图案？ ..................................... 294 Q20 什么原因会导致人机界面出现白屏？ ..................................... 294 Q21 MP/XMH/XME 系列的程序和TP/TH/TG/TE/TN/ZG 系列的程序是否可以相互转换？ 295 Q22 TH/TG/TE/TN/ZG 系列不同型号的人机界面程序可以相互转换吗？ ............ 295 Q23 怎样在人机界面中对PLC I/O 端子进行切换？ ............................. 295 Q24 怎样在编辑软件中自制键盘？ ........................................... 296


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 目录 vi Q25 如何打开人机界面的高级功能？ ......................................... 296 Q26 怎样在人机界面中显示时间及星期？ ..................................... 296 Q27 怎样在人机界面中校准系统时间？ ....................................... 296 Q28 怎样给人机界面元件加密？ ............................................. 297 Q29 怎样在人机界面中修改密码？ ........................................... 297 Q30 人机界面密码打开后会自动关闭吗？ ..................................... 297 Q31 哪些型号人机界面支持U 盘导入导出数据？ ............................... 298 Q32 人机界面的USB-A 口可以插鼠标吗？ ..................................... 298 Q33 怎样在编辑软件修改中文输入、历史事件信息字体大小？ ................... 298 Q34 怎样在编辑软件中设置中文显示及字体修改？ ............................. 298 Q35 功能键、功能域元件的可选功能最多可以添加多少条？ ..................... 298 Q36 配方支持中文、字符的上下载吗？ ....................................... 298 Q37 如何使用人机界面广播功能？ ........................................... 298 Q38 人机界面作为从机如何设置？ ........................................... 298 Q39 一机多屏怎样使用？ ................................................... 299 Q40 怎样在编辑软件中制作滚屏文字？ ....................................... 301 Q41 翻页后数据采集不执行？ ............................................... 301 Q42 怎样清空趋势图、表格等的数据？ ....................................... 301 Q43 配方功能怎样使用？ ................................................... 304 Q44 采集存储的FLASH 块寿命计算？ ......................................... 308 Q45 屏里通讯串口如何交换使用？（注：软件版本需2.E.9 以上支持） ........... 309 手册更新日志 ............................................................... 310


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 前言 1 前言 手册的内容构成 本手册涉及 TP/TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG系列人机界面 TouchWin编辑软件的使用， 主要介绍各元部件的基本用法，各章节内容概览如下： 章节 章节名称 章节内容 1 TouchWin 编辑软件 介绍 TouchWin 编辑软件的安装步骤和卸载步骤。 2 简单工程制作 介绍如何新建一个简单工程、模拟操作、下载工程及上传工程。 3 软件画面及窗口 介绍 TouchWin 编辑软件结构及菜单栏操作。 4 元件 介绍 TouchWin 编辑软件各工具栏元件操作。 5 人机界面内部对象 介绍人机界面内部地址对象。 6 软件特色功能 介绍 TouchWin 编辑软件的特色功能。 7 函数功能块 介绍人机界面中函数功能块的使用方法及案例。 8 常见问题及解决方法 介绍人机界面使用中可能遇到的问题及解决方法。 - 手册更新日志 介绍手册的历史更新情况。 手册的适用范围 本手册为 TP/TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG系列人机界面 TouchWin编辑软件使用手册， 该手册适用于以下产品： 1、TP 系列人机界面（请使用V2.C.6i 及之前版本软件） 尺寸 在产 已停产 - - TP 系列 2、TH 系列人机界面（请使用 V2.D 及之前版本软件） 尺寸 在产 已停产 4.3 英寸 - TH465-MT2/UT2 TH465-MT(P)/UT(P) TH465-MT/UT 7 英寸 - TH765-N3/NU3 TH765-NU(P)/NU/NT(P) TH765-MT/UT TH765-N 8 英寸 - TH865-MT/UT TH865- MT(P)/UT(P) 10.1 英寸 - THA62-MT/UT THA62- MT(P)/UT(P) - THA65-UT/MT


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 前言 2 3、TG 系列人机界面（TGM 系列请使用V2.E 及更高版本软件） 尺寸 在产 已停产 4.3 英寸 TG465-MT/UT/ET TG465-MT2/UT2 TG465-MT(P) TG465-XT TG465-UT（P） TGM465-MT2/ET - 7 英寸 TG765-MT/UT/ET TG765-XT-C TG765-MT(P)/UT(P)/ET(P) TG765-XT(P)-C TG765S-XT TG765S-MT/UT/ET TG765G-ZT TG765-XT/ET（P） TG765-NT TGM765S-MT/ET TGM765B-MT/ET - 8 英寸 TG865-MT/ET TG865-NT TG865-MT(P)/ET(P) TGM865-ET - 10.1 英寸 TGA62- ET TGA62-MT(P)/ET(P) TGA62-UT（P） TGA62-MT TGA63-MT/UT/ET TGA63-NT TGA63S-MT/UT/ET TGA63G-MT/UT/ET TGA63-NT TGMA63S-MT/ET TGMA63D-ET - 15.6 英寸 TGC65-ET TGMC65-ET - 4、MTG 手持式无线触摸屏（MTG765-HT 请使用2.E.7 以上版本软件） 尺寸 在产 已停产 7 英寸 MTG765-UT - 7 英寸 MTG765-HT - 5、TE 系列人机界面 尺寸 在产 已停产 7 英寸 TE765-MT/UT/ET TE765-MT(P)/UT(P)/ET(P) - 6、TN 系列人机界面（请使用V2.D.3a 及更高版本软件） 尺寸 在产 已停产 7 英寸 - TN765-MT/UT/ET （替代型号 TG765-NT） 8 英寸 - TN865-MT/ET


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 前言 3 尺寸 在产 已停产 （替代型号 TG865-NT） 10.1 英寸 - TNA62-MT/ET （替代型号 TGA62-NT） 7、一体机 尺寸 在产 软件型号 已停产 4.3 英寸 ZG1-20T-4 TG465 - ZG3-20R/T-4 TG465 - 7 英寸 - - XMH3-30R/T/RT-E - - XME3-30R/T/RT-E ZG3-30R/T/RT-7 TG765 - ZGM-30T4-7 TG765 - ZG3-30PR/PT/T4-7 TG765 - 关联手册 本手册涉及 TP/TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG系列人机界面 TouchWin编辑软件的使用， 主要介绍各元部件的基本用法， 其它内容如硬件手册、 和其它通讯设备通讯连接等， 请查阅 相关手册资料，以下列出相关手册供用户参考。 手册名称 手册简介 备注 编辑软件手册 TouchWin 编辑软件用户 手册 介绍人机界面 TouchWin 编辑软件各元部件的基 本用法 电子版； 印刷版 扩展功能手册 基于 CAD 辅助设计智能 柔性制造系统使用手册 介绍 CAD 功能专用人机界面 CTG 系列的使用方 法 电子版 信捷 TouchWin 组态软件 使用手册 介绍 TouchWin 编辑软件在计算机上运行替代人 机界面相关元部件的用法 电子版 硬件及通讯手册 TP/TH/TG/TE/RT/MTG/C CSG 系列 人机界面 用户 手册【硬件篇】 介绍 TP/TH/TG/TE/RT/MTG/CCSG 系列人机界 面配置信息、硬件接口、尺寸、安装等 电子版 触摸屏与 PLC 连接通讯 手册 介绍 TP/TH/TG/TE/TN 系列人机界面和其它通讯 设备通讯软件设置、硬件接线和元件地址 电子版 触摸屏 Modbus-RTU 通讯 协议 介绍 TP/TH/TG/TE/TN 系列人机界面 Modbus RTU 主机通讯时的内部功能码 电子版 触摸屏 Modbus Slave 从 站通讯协议 介绍 TP/TH/TG/TE/TN 系列人机界面做 Modbus RTU 从机时内部地址对应的 Modbus 地址 电子版 触摸屏自由协议说明 介绍 TP/TH/TG/TE/TN 系列人机界面做从机时内 部地址对应的自由协议地址 电子版 专用机型手册 XMH3/XME3系列一体机 用户手册 XMH3/XME3 系列配置信息、硬件接口、尺寸、 安装及编程注意事项等 电子版


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 前言 4 手册名称 手册简介 备注 专用机型手册 ZG 系列一体机用户手册 ZG 系列配置信息、硬件接口、尺寸、安装等及 编程注意事项等 电子版 应用案例手册 触摸屏常见问题集锦 TP/TH/TG/TE 系列人机界面使用中可能遇到的 问题及解决办法 电子版 手册的获取途径 对于前面所列出的手册，用户一般可通过以下几种途径来获取： 印刷版手册  请向购买产品的供应商、代理商、办事处咨询索取。 电子版手册  登陆信捷官方网站 www.xinje.com 下载中心，查询下载。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 1. TouchWin编辑软件 5 1. TouchWin 编辑软件 本章节主要介绍 TouchWin 编辑软件的安装步骤和卸载步骤。 1. TouchWin 编辑软件 ......................................................... 5 1-1. TouchWin 编辑软件安装 ................................................. 6 1-2. TouchWin 编辑软件卸载 ................................................. 9


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 1. TouchWin编辑软件 6 1-1. TouchWin 编辑软件安装 1、软件来源 由随机光盘或进入信捷官方网站 https://www.xinje.com/获取安装软件及安装说明书。 2、计算机硬件配置 INTEL Pentium II 以上等级 CPU；64MB 以上内存；2.5GB 以上， 最少有1GB 以上磁盘 空间的硬盘；分辨率 800 x 600 以上的 32 位真彩色显示器。 3、操作系统 Windows XP/Windows VISTA/Windows 7/Windows 8/windows10 均可。 4、安装步骤（以 TouchWin 编辑工具简体中文版 V2.D.2k 安装为例） （1）在安装文件包中找到“setup.exe”并双击，出现如下图所示对话框： （2）单击“下一步（N）”，屏幕显示如下，选择“我接受协议（A）”，并单击“下 一步（N）”：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 1. TouchWin编辑软件 7 （3）输入用户名、组织和序列号（用户名和组织一般默认为电脑信息，或根据个人情 况实际填写），序列号为：XinjeTouchWin（可至软件安装包中“serial_no.txt”中复制双引 号里面的内容），然后单击“下一步（N）”： （4）单击“浏览（R）”，设置软件安装目录，建议将软件安装在 D 盘，并单击“下 一步（N）”： （5）单击“浏览（R）”，选择在开始菜单中创建程序快捷方式的路径，单击 “下一 步（N）”：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 1. TouchWin编辑软件 8 （6） 根据向导提示， 单击“安装 （I）”按钮， 系统会自动执行软件安装， 最后单击“完 成（F）”按钮，即软件安装成功； （7） 安装完成后在桌面上出现如下左图所示快捷图标， 要执行程序时， 可双击该图标， 或从“Windowns/所有程序”中选择“TouchWin 编辑工具/TouchWin 编辑工具”，打开编辑 软件。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 1. TouchWin编辑软件 9 若要在计算机上安装两个及两个以上不同版 本的编辑软件，必须选择不同的安装路 径，否则覆盖安装会导致软件运行异常甚至无法运行。 1-2. TouchWin 编辑软件卸载 1、从“Windowns/所有程序”中选择“TouchWin 编辑工具/ 卸载”或进入“控制面 板/卸载或更改程序”，选择“TouchWin 编辑工具 V2.D.2k”，单击“卸载”，打开如下对 话框： 2、根据步骤 1，单击“是（Y）”按钮，确认卸载软件，系统会自动执行软件卸载； 3、单击“确定”按钮，软件卸载完成，最后删除安装目录文件夹即可。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 10 2. 简单工程制作 TouchWin 编辑软件使用的特点为简单快捷，给初学者或具有一定基础的用户，提供了 理想的编辑平台。本章通过一个简单的工程制作介绍人机界面编辑软件的使用。 2. 简单工程制作 ............................................................. 10 2-1. 概述 ................................................................. 11 2-2. 创建工程 ............................................................. 11 2-3. 画面编辑 ............................................................. 13 2-4. 离线模拟 ............................................................. 15 2-5. 在线模拟 ............................................................. 15 2-6. 工程下载 ............................................................. 17 2-6-1. 普通下载 ......................................................... 17 2-6-2. 完整下载 ......................................................... 17 2-6-3. 上下载协议栈设置 ................................................. 17 2-7. 上传工程 ............................................................. 19


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 11 2-1. 概述 请在制作画面前确认人机界面型号和通讯设备类型，这是画面程序和设备正常运行的前提。 2-2. 创建工程 1、打开编辑软件，单击 Stand 栏“ ”图标或“文件（F）”菜单下“新建（N）”： 2、 选择正确的显示器型号， 本实例选择B/TH765- N/MT/UT（V .D系列软件中显示器类 型不包含 OP、MP 和 TP）： 3、设置 PLC 口，选择正确的 PLC 类型并设置其通讯参数：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 12 4、设置下载口，下载口不连接外部设备进行通讯时，选择“不使用下载口”；下载口 连接外部设备进行通讯时，选择正确的设备类型并设置通讯参数： 5、扩展口设置同下载口；根据需要填写名称、作者、备注内容，最后单击“完成”按 钮，工程创建完毕。 （1）只有当前人机界面型号是 TH765-N3（已停产）、TH765-NU3（已停产），才 需要设置扩展口，请在使用中注意其操作； （2）TG（-E）、TE（-E）和 TN（-E）系列人机界面支持以太网设备，具体请参考 6-2 节。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 13 2-3. 画面编辑 实现开关量 Y0 取反操作，同时在人机界面上通过指示灯显示 Y0 的输出状态。 1、按钮制作 单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/按钮（B）”或部件栏“按钮”图标“ ”， 在编辑画面上单击，在弹出的属性对话框中设置其属性。  对象 对象类型：设为“Y0”；  操作 按钮操作：设为“取反”；  按键 文字内容：输入“取反操作”。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 14 2、指示灯制作 单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/指示灯（L）”或部件栏“指示灯”图标“ ”， 在编辑画面上单击，在弹出的属性对话框中设置其属性。  对象 对象类型：设为“Y0”；  灯 分别设置其 ON 状态和 OFF 状态的外观显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 15 2-4. 离线模拟 为方便用户调试编辑画面，可在计算机上仿真HMI和PLC的实际操作情况（无须连接 PLC）。 1、单击菜单栏“文件（F）/离线模拟（M）”或操作栏“离线模拟”图标“ ”； 2、单击“取反操作”按钮，可以通过指示灯直接观察到 Y0 的输出状态。 ON 状态 OFF 状态 2-5. 在线模拟 在计算机上仿真 HMI 和 PLC 的实际操作情况， 实现对下位机设备的监控功能 （PLC 一 定要与计算机连接，并且在线模拟有效操作时间在 2 小时内）。 1、单击菜单栏“文件（F）/在线模拟（B）”或操作栏“在线模拟”图标“ ”，弹 出如下图所示对话框，单击“确定”按钮进入模拟界面。 在线模拟功能只支持信捷 XC、XD/XE 系列协议和 Modbus RTU 协议的设备，如信 捷 PLC、信捷变频器等。 2、在画面空白处单击鼠标右键，在弹出的对话框中选择“Com Port”，设置 PLC Port 为当前 PLC 连接到计算机上的串口，其它保持默认，最后关闭“Com Port”对话框。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 16 名称 说明 Log 登录及退出的时间历史记录。 About 关于 AutoWin 的版本信息。 Com Port 出现如上图所示的对话框，设置与人机界面 PLC 口/下载口设备相连的计算 机串口号。 Password 出现如上图所示的对话框，退出组态输入密码； Old Password：输入原密码； New Password：输入新密码； Confirm：确认新密码。 Exit 退出。 Minimize 组态最小化。 3、完成上述操作之后，再次在画面空白处单击鼠标右键，选择 “Exit”退出当前在线 模拟操作，然后重新打开在线模拟，即可实现计算机对下位机 PLC 的监控功能，图中通过 取反操作实现 Y0 输出，如指示灯显示。 ON 状态 OFF 状态 （1）通讯设备和电脑连接的硬件接口必须是串口/网口，USB 口不支持； （2）如果在在线模拟界面出现“正在通信”提示窗口，首先要检查是否有正确的设置 “PLC Port” ，设置之后是否有退出模拟操作再重新打开模拟界面，其次查看计算机中的串 口是否被其它的软件占用。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 17 2-6. 工程下载 TouchWin 编辑软件支持普通下载和完整下载两种下载方式，而且对于不同系列的人机 界面，请选择相应的下载线进行下载，TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列使用 TH-USB 下 载线进行下载，该下载线需要安装专用驱动，用户可在信捷官网 http://www.xinje.com/下载 “触摸屏 USB 驱动程序及指导说明”进行安装，TP 系列串口下载请参考触摸屏硬件手册。 2-6-1. 普通下载 单击菜单栏“文件（F）/下载工程数据（D）”或操作栏“下载”图标“ ”，即可下 载程序。这种下载方式，不具有上传功能，即人机界面中的程序无法上传到计算机上。 2-6-2. 完整下载 单击菜单栏“文件（F）/完整下载工程数据（F）”或操作栏“完整下载”图标“ ”， 即可下载程序。 这种下载方式， 可以将人机界面的程序上传到计算机上， 也可以通过加密 （密 码请设置为 2 位及以上数字），限制程序被上传的权限。 以下版本不能进行或直接完整下载： （1）V2.78 版本不具有完整下载功能，因此不能上传程序； （2）V2.99-V2.C.6 版本必须要在软件中设置参数，具体请在“工具（T）/选项（O）”中 勾选“完整下载”才可以； （3）对于已经下载程序到人机界面中，而且下载之前没有进行以上的设置，是不能上传 程序到计算机中，因为这种方式下载，只有在下载之前设置才能生效。 2-6-3. 上下载协议栈设置 单击操作栏“上下载协议栈设置”图标“ ”，此功能用来选择下载方式，如下图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 18 连接方式：指连接触摸屏的方式，默认选择“查找设备”。 端口：指电脑连接触摸屏端口。自动查询代表 USB 口，本地串口代表 232 串口，局域 网口代表以太网口，远程连接代表广域网远程通信。 设备 ID 查找：通过 ID 查找触摸屏。端口选择局域网口，同时连接多个触摸屏时需设 此项，通过 ID 号区分所连接的触摸屏，如果只连接了一个触摸屏，则可不勾选此项。端口 选择远程连接方式时必需设置。可通过铭牌标签获取屏的 ID 信息，也可以将 3 号拨码拨至 ON，重启触摸屏，点击“IP 设置”查看触摸屏 ID 信息。 连接方式：指定端口下载时如下图所示： 使用指定端口下载需要将触摸屏和电脑用网线连接， 并将屏的IP 地址和电脑的IP 地址 设为同一网段内（设置方式参考局域网下载）。此方式下下载程序，上下载协议栈选择“指 定端口”。此处的地址的IP 与屏的IP 地址保持一致即可下载程序。 此处只是设置下载方式，设置完成后仍然通过“下载”和“完整下载”来下载程序。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 2. 简单工程制作 19 以下型号及版本才支持此功能： （1）上位机软件版本 v2.e 及以上； （2）触摸屏铭牌标签所标版本 v2.e 及以上； （3）具体使用方式请参考“触摸屏与 PLC 及其他通讯设备连接手册—下载及穿透”。 2-7. 上传工程 人机界面支持工程数据上传功能，便于数据资源管理。 单击操作栏“上载”图标“ ”，进行工程上传，但是此功能要在下载程序之前实现 2-5-2 节（完整下载）的操作，才能生效，否则上传时提示“不存在工程”，v2.d3n 以上版 本软件普通下载的工程，上传时会提示“不支持上载”。 1、不加密：不需要输入密码，对所有用户开放。 2、加密：需要输入密码，限制用户上传程序的权限。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 20 3. 软件画面及窗口 本章节将对人机界面编辑软件 TouchWin 做整体的说明。本手册软件部分以初级功能软 件状态为基础。 3. 软件画面及窗口 ........................................................... 20 3-1. 软件结构 ............................................................. 21 3-2. 工程区 ............................................................... 21 3-2-1. 插入操作 ......................................................... 21 3-2-2. 剪切、复制、粘贴 ................................................. 22 3-2-3. 删除 ............................................................. 22 3-3. 菜单栏 ............................................................... 22 3-3-1. 文件（F） ........................................................ 23 3-3-2. 编辑（E） ........................................................ 33 3-3-3. 查看（V） ........................................................ 34 3-3-4. 部件（P） ........................................................ 35 3-3-5. 工具（T） ........................................................ 35 3-3-6. 视图（V） ........................................................ 37 3-3-7. 帮助（H） ........................................................ 37 3-4. 画面编辑区 ........................................................... 38 3-5. 工具栏 ............................................................... 38 3-6. 状态栏 ............................................................... 39


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 21 3-1. 软件结构 打开人机界面编辑软件 TouchWin，新建工程： 名称 说明 工程区 涉及画面及窗口的新建、删除、复制、剪切等基本操作。 画面编辑区 工程画面制作平台。 菜单栏 共有 7 组菜单，包括文件、编辑、查看、部件、工具、视图、帮助。 工具栏 包括 Stand、画图、操作、缩放、图形调整、显示器、状态、部件等工具栏 操作。 状态栏 显示人机界面型号、PLC 口连接设备、下载口连接设备显示信息等。 3-2. 工程区 主要对画面、窗口、报警、打印、函数功能块做插入、剪切、复制、粘贴、删除操作。 3-2-1. 插入操作 以插入画面为例。 选中工程区“画面”，单击鼠标右键，选择“插入”或单击操作栏“ ”图标，即会 弹出如下所示属性对话框：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 22 名称 说明 画面编号 已添加画面序列号，单击“确定”后，画面编号不能更改。 画面名称 工程画面定义名称。 画面背景 工程画面的背景颜色。 提示信息 输入相关画面注释信息。 当画面属性要进行修改时，可选中“工程区/对象画面号”，直接双击鼠标左键，或单 击鼠标右键，选择“属性”，或单击“ ”图标进行。 3-2-2. 剪切、复制、粘贴 1、选中“ ”，单击鼠标右键，选择“拷贝”或“剪切”； 2、选中工程区用户画面，单击鼠标右键，选择“粘贴”，即完成操作。 3-2-3. 删除 选中要删除的画面，单击鼠标右键，选择 “删除”或单击操作栏“ ”图标，即可删 除画面。 “用户窗口、报警窗口、打印窗口、函数功能块”的添加、剪切、复制、粘贴、删除 操作同上。 3-3. 菜单栏 菜单栏包括文件、编辑、查看、部件、工具、视图、帮助 7 组菜单。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 23 3-3-1. 文件（F） 文件包括对工程进行各种操作，如新建、打开、关闭、保存、下载工程数据、模拟、加 密保存等。 3-3-1-1. 新建（N） 新建一个程序， 设置显示器和通讯设备， 快捷操作键Ctrl+N， 具体内容请参考2-1 节。 3-3-1-2. 打开（O） 单击“文件（F）/打开（O）”或 Stand 栏“ ”图标，或按下快捷操作键 Ctrl+O，出 现如下所示对话框，选择工程单击“打开”或直接双击工程即可。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 24 3-3-1-3. 关闭（C） 单击“文件（F）/关闭（C）”，关闭当前工程，但并非退出 TouchWin 编辑软件，倘 若此工程未被保存，则会弹出以下所示提示窗口： 名称 说明 是（Y） 保存该工程。 否（N） 不保存。 注意：以上两项操作完成后，退出工程编辑。 取消 退回至画面编辑状态。 3-3-1-4. 保存（S） 单击“文件（F）/保存（S）”或“ ”图标，或按下快捷操作键 Ctrl+S，打开保存对 话框，选择保存路径并输入工程名，单击“保存（S）”即可。 编辑工程画面过程中，用户应随时进行保存操作，以避免数据丢失。 3-3-1-5. 另存为（A） 该操作不同于“保存”，“保存”以原工程为基础使用新文件代替旧文件； 而“另存为” 则以新工程的形式保存当前工程。弹出“保存”对话框后，选择存储路径并输入文件名，单 击“保存”按钮即可。 3-3-1-6. 加密保存（E） 在程序员需要保护自己程序不泄露， 且又必须将程序交予客户自行下载的情况下， 程序 员可选择加密保存。 此方式保存的文件， 用编辑软件打开后， 看不到画面内容， 无法修改任 何参数。因为“加密保存”后的文件，再次打开后看不到画面内容，所以编程员首先将编辑 好的程序，自己使用普通保存方式再另存一份。 具体内容请参考 6-4 节。 3-3-1-7. 下载工程数据（D） 实现编辑画面数据下载至人机界面，单击“ ”图标或按下快捷操作键 Ctrl+D，实现 相同功能，这种下载方式，不具有上传功能，即人机界面中的程序无法上传到计算机。 3-3-1-8. 完整下载工程数据（F） 实现编辑画面数据下载至人机界面，或单击“ ”图标，实现相同功能，这种下载方 式， 可以将人机界面的程序上传到计算机上， 也可以通过加密 （密码请设置为2 位及以上数 字），限制程序被上传的权限。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 25 3-3-1-9. 在线模拟（B） 在计算机上仿真 HMI 和 PLC 的实际操作情况， 实现对下位机设备的监控功能 （PLC 一 定要与计算机连接，并且在线模拟有效操作时间在 2 小时内），或单击“ ”图标，实现 相同功能。 3-3-1-10. 离线模拟（M） 为方便用户调试编辑画面，在计算机上仿真HMI和PLC的实际操作情况（无须连接 PLC），或单击“ ”图标，实现相同功能。 3-3-1-11. 生成组态（G） 生成组态实现计算机取代人机界面，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与 在线模拟功能的区别为：在线模拟功能执行时，用户需安装TouchWin 编辑软件；生成组态 后的可执行文件执行时，用户无需安装 TouchWin 编辑软件。 实现步骤： 打开“文件（F）”菜单，选择“生成组态（G）”，出现文件保存对话框，选择保存 路径，如下图所示： 生成组态完成后，会有如下提示对话框： 单击“确定”，此时，在目标文件夹中生成如下文件：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 26 该文件夹可以拷贝到任意 PC（用户无需安装 TouchWin 编辑软件） ， 双击“AutoWin.exe”， 便可成功进行组态模拟功能了。 使用时请注意： 电脑不配备USB 加密狗的情况下， 组态模拟有效时间在2 小时内，具 体内容请参考信捷官网 （www.xinje.com） 服务与支持-下载中心-手册下载“信捷 TouchWin 组态软件使用手册”。 3-3-1-12. PFW 数据（P） 在程序重新下载后， 初始化PFW 数据， 一般使用在配方功能需要设置初始值的情况下， 下载到人机界面中后可以再进行修改。  设置 PFW 地址范围 名称 说明 起始 PFW 设置 PFW 寄存器数据起始地址。 末端 PFW 设置 PFW 寄存器数据末端地址。 添加 设置完起始和末端地址后， 单击“添加”， 所设数据段便列入数据设置列表内。 修改范围 当起始/末端地址要修改时，选中对象数据段，修改地址范围，再单击 “修改 范围”按钮，出现如下图所示提示对话框，选择是否继续进行操作： 修改数据 修改设定地址范围内的寄存器数值  设置 PFW 数据大小 选中 PFW 数据段，单击“修改数据”，或双击 PFW 数据段，出现如下图所示设置数 据窗口：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 27 名称 说明 十进制 数据以十进制格式显示。 十六进制 数据以十六进制格式显示。 置 0 将设置段内数据全部置 0。 置 FF 将设置段内数据全部置为 FFFF。 确定 设置起效。 取消 设置不起效。 PFW 数据首地址需大于 255，PFW0~PFW255 为内部系统占用，不可任意修改，具 体请参考第 5 章；末端 PFW 地址不大于文件-系统设置-显示器-参数设定中 PFW 个数。 3-3-1-13. 系统设置（T） 该操作是对工程的系统参数进行修改。  参数 单击“参数”，可直接设置启动画面、密码、屏幕保护参数。  画面 输入启动画面号， 即人机界面下载完程序后上电时， 最先运行的画面， 通常为程序主画 面或使用频率最高的画面；  密码 密码功能起到数据保护作用，提高程序安全性，支持 6 位阿拉伯数字； 工程密码共设 9 个级别，1 至 9 级别依次升高（1 级最低，9 级最高），级别 9 拥有最 高使用权限。 因此， 对于1 级密码只可执行本级密码保护功能， 而对于2 级密码， 不但可执 行同等级别的密码操作， 而且可执行1 级密码的操作， 依次类推。 对于级别最高的9 级密码 而言， 可以执行全部相关的密码保护操作。 密码设置通常用于部件或画面的隐藏、 加密， 只 有正确输入密码时才打开或进行相关的操作。  屏幕保护 此功能为人机界面长期无触发时的一种自动作措施， 当无触发操作一段时间后， 触摸屏 可根据设定执行关闭背景灯或跳转至指定画面。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 28 名称 说明 等待时间 根据时间需求选择时间或选择无屏幕保护。 关闭背景灯 时间条件满足时，进行背景灯的关闭动作。 显示画面 时间条件满足时，跳转至对象画面。 关闭背景灯与显示画面只可选择其中一项操作。  打印机 名称 说明 点数 设置所连接微型打印机的点数，支持 8 点和 24 点。 水平方向 设置所连接微型打印机的打印方向为水平方向。 垂直方向 设置所连接微型打印机的打印方向为垂直方向。 人机界面和打印机通讯设置请参考信捷官网“触摸屏与 PLC 及其他设备连接手册”。  站点 名称 说明 超时周期 在做一屏多机时，可以以该参数为周期进行扫描，期间不再扫描，避免站号 未接入导致通讯问题。  交互 主要实现画面与寄存器之间的属性联系。单击“交互”，出现如下图所示设置项：  控制画面变换 根据当前寄存器的数值跳转画面，如寄存器值为10，表示跳转到 10 号画面，跳转之后 系统自动清除寄存器数据为 0；使用 PLC 寄存器控制画面切换，对该寄存器赋值操作的执 行条件建议使用上升沿或下降沿信号；  报告当前画面号 显示当前运行画面的画面号，如当前操作界面为 7 号画面，则寄存器会显示 7。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 29 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 对象 设置当前寄存器对象类型以及地址号。 站点号 连接设备号。 间接指定 当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数 值] (x，y=0，1，2，3……) ，此处一般不使用。 虚拟站号：对于所有元件，尚未开放使用，后续不再赘述。  显示器 实现人机界面型号、色彩描述及 PFW、PSW 数据个数的修改等。 名称 说明 型号 显示当前人机界面型号， 若修改显示器型号， 选择新的显示器型号， 单击“确 定”后生效。 描述 显示当前屏幕尺寸及像素。 显示器以下型号，在订货和使用时请注意区分： TG765-XT（已停产）：不配时钟； TG765-XT-C、TG765S-XT：标配时钟。  缩放模式 变更显示器型号时，画面中部件宽高大小与显示器大小的比例关系。 名称 说明 大小不变 部件宽高值不变。 等比例 部件宽高值各按显示器宽高比例缩放。 小比例 部件宽高值按照显示器宽高比例的小值缩放。 大比例 部件宽高值按照显示器宽高比例的大值缩放。  参数设定 设置人机界面内部存储空间，可修改 PFW 寄存器、PSW 寄存器个数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 30 名称 说明 PFW 个数 设 置 存 储 区 域 PFW 总 个 数 ，TH/XMH/XME 系 列 小 于 246016 ， TG/TE/TN/ZG 系列小于 4000,000，PFW 个数一般不需要修改；文件（F） /PFW（P）数据中设置初始值的范围大于 PFW 个数或组态运行时，可修 改 PFW 个数不小于程序中所用 PFW 个数。 PSB 个数 设置存储区域 PSB 总个数。 显式 PSW 个数 正常使用情况下 PSW 个数，如数据输入/显示等涉及的数据区域。 隐式 PSW 个数 数据内部存储个数， 如历史趋势图、 实时趋势图等涉及的自动分配数据存 储区域。 Cache 个数 PFW 数据高速缓存个数， 默认设置为1， 一般不需要修改；TH/XMH/XME 系列做数据采集时，可修改为 2，以提高采集效率。  设备 主要设置人机界面与 PLC 等外部设备通讯参数。 名称 说明 单机模式 控制系统为一屏一机或一屏多机（多机分别设置为不同站号）系统结构，将 触摸屏选择为单机模式。 多机主模式 控制系统为多屏一机或多屏多机（多机分别设置为不同站号）系统结构，且 此人机界面处于主站模式；PLC 口选择主人机界面连接的通讯设备的协议， 下载口站点号设置为所连接所有从人机界面的站号，站号之间以逗号 “,” （英文输入方式下输入）隔开，例：从人机界面站号分别为 1，2，3，设置 如上图所示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 31 名称 说明 多机从模式 控制系统为多屏一机或多屏多机（多机分别设置为不同站号）系统结构，且 此人机界面处于从站模式，设置从屏的站点号即可，例：该从人机界面的站 号为 1，设置如上图所示。 串口设备 串口连接设备类型。 设备类型 PLC 口/下载口/扩展口连接设备类型。 通讯参数 波特率、数据位、校验方式、停止位显示，点击“通讯参数”右侧按钮修改 参数。 多机模式具体使用请参考 8-Q39 或官网视频案例“一机多屏”；目前，可扩展通讯口 的人机界面型号有：TH765-N3 和 TH765-NU3（已停产）；支持以太网通讯的人机界面型 号为：TG（-E）、TE（-E）和 TN（-E）系列，以太网通讯使用请参考 6-2。 名称 说明 以太网设备 以太网口连接设备类型。 自身设备 人机界面 IP 地址、子网掩码和默认网关设置。  时钟  导出当前时间 此项功能在于将当前时间导出至相关通讯设备并进行数据存储。 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 对象 设置导出时钟寄存器对象类型及首地址号，若地址设为 D0，那么，D0~D6 依次显示年、月、日、时、分、秒、星期，占用 7 个寄存器地址。 时间是十六进制显示， TG765-XT 不配时钟，订货和使用时请注意。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 32  字体 此项功能在于设置工程画面的中文输入字体格式、 实时事件显示和历史事件显示默认字 体格式，可通过“设置”进行修改。 该项内容的设置只对中文输入、实时事件显示和历史事件显示的默认字体起效。 3-3-1-14. 导出工程（X） 将工程导出存储为Export.dat 文件， 通过方式一使用 U 盘将该文件直接下载到TG/TE/TN 系列人机界面中（详见本手册 6-27 的方式一）；或者自己命名文件，建议文件名不要太长， 8 个字符以内，否则文件名会显示不完全，文件类型必须是.dat，通过方式二，使用 U 盘将 该文件直接下载到 TG/TE/TN 系列人机界面中（详见本手册 6-27 的方式二）。 实现步骤： 打开“文件（F）”菜单，选择“导出工程（X）”，出现文件保存对话框，选择保存 路径，如下图所示： 导出成功后，在保存路径会生成文件，文件类型必须是.dat（请勿修改文件后缀），将 该文件复制到 U 盘根目录下，待用。 支持 U 盘下载功能人机界面需使用 V2.D.2V-Beta5 及更高版本软件。 3-3-1-15. 导出画面（H） 提供画面导出功能，以位图的形式保存图片，名称为画面名称+ID。 点击“文件”下拉菜单，选择“导出画面”，然后选择保存位置，文件中所有的画面都会以 bmp 的图片格式保存，图片名称为画面名称+ID，详见下图。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 33 图 2 图 1 图 3 3-3-1-16. 最近工程 如果用户最近曾打开或编辑过一些工程时， 软件会自动记忆这些工程的名称， 以方便用 户更快捷地找到这些工程， 而不需要重新查找工程所在路径， 直接单击要编辑的工程名， 就 能打开进行编辑了。 3-3-1-17. 退出（X） 此项功能在于退出 TouchWin 编辑软件，与“关闭”操作有所区别。倘若用户未对此工 程进行保存的话，则弹出保存窗口，以避免操作丢失。 3-3-2. 编辑（E） 编辑菜单主要用于对部件的编辑操作，其中， “剪切、复制、粘贴、撤消、重做 ”与 Stand 栏中的快捷键相对应，“元件公用、元件专用”与操作栏中的快捷键相对应，如下所 示： 从左至右依次为：剪切、复制、粘贴、撤消及重做 从左至右依次为：元件公用、元件专用


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 34 图标 名称 说明 剪切（T） 选择目标对象，剪切至剪切板上，快捷操作键 Ctrl+X。 复制（C） 选择目标元件， 进行元件拷贝， 与剪切操作的区别为： 剪切操作的执 行使原元件不再存在， 而复制操作执行后， 原元件依然存在， 快捷操 作键 Ctrl+C。 粘贴（P） 为 “剪切”、“复制”的后续操作。当剪切或复制对象元件后，执 行“粘贴”操作，便成功进行了目标元件的转移或拷贝操作了，快捷 操作键 Ctrl+V。 撤销（Z） 撤销历史操作，快捷操作键 Ctrl+Z。 重做（Y） 恢复被撤销的历史操作，快捷操作键 Ctrl+Y。 元件公用 （G） 在所有画面中公用此元件， 一般设置数据采集导出、 调用窗口、 功能 域等元件为公用元件，以实现该元件在所有画面执行的目的。 元件专用 （P） 此元件只在当前画面内有效，任何一个新建元件默认为元件专用。  替换（E） 此功能实现元件“对象类型”的整体替换。 名称 说明 对象类型 分为位对象、单个寄存器对象与寄存器组对象。 查找目标 欲替换的原始对象首地址。 替换为 替换新对象首地址。 目标个数 替换“位”或“寄存器”个数。 替换于 当前画面：替换范围只限于当前画面。 所有画面：替换作用于此工程每个工程画面。 3-3-3. 查看（V） 用于各工具、栏目的显示，其中，Custom 为灰白显示，表明未被激活；高级画图和高 级画图 2，只有当 TouchWin 编辑软件处于高级功能状态时，方可激活使用。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 35 3-3-4. 部件（P） 部件菜单主要用于画面的元件编辑，与部件工具栏中图标相对应，其具体内容请参考 4-3 节。 3-3-5. 工具（T） 此项内容包括基本工具线段、 矩形、 椭圆、 折线、 图片、 弧、 圆角矩形、 块、 多边形块、 三维框、 函数画布以及选项， 其中有十项内容与画图栏中工具相对应， 可以通过画图栏中快 捷键实现。 关于“画图栏”具体内容请参考 4-2 节。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 36  选项（O） 此部分内容涉及到了显示、下载数据、上传数据等特殊设置。  栅格 名称 说明 移动栅格 设置移动对象时，对象移动的最少栅格数。 显示栅格 设置画面中的栅格的疏密程度，数值越小越密集。 例如：当“显示栅格”由“20”改为“5”时，区别如下： 显示栅格：20 显示栅格：5  自动保存 启动此项时， 可设置自动保存时间， 防止数据丢失； 未启用此项时， 用户手动保存工程 数据；  下载 名称 说明 默认通信口 下载数据时首选通信口，对于 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面 来说，下载口为 USB-B，所以此项设置无效。  其他 名称 说明 优化 将用矢量图拼接的模板优化成图片下载。 退出时编译 是否在退出时对函数功能块进行编译。 增量下载 下载数据时，图片、字库这些资源不重新准备，加快准备数据时间。 恢复出厂界面 关闭属性窗口后，关闭软件，再打开软件，会发现软件中没有属性窗口， 只有单击“恢复出厂界面”，才可以重新出现此属性界面。 用户模式 打开或关闭高级功能，关闭高级功能即软件处于普通模式，打开高级功能


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 37 名称 说明 即软件处于高级模式，操作后重启软件生效。 编辑软件更改为高级模式后，会显示系统画面、系统窗口和高级功能部件，每个高级 功能部件就像一个功能块，将这些功能块经过一些关系组合在一起（流程图格式脚本）， 能实现普通部件所实现不了的丰富的功能来 ；因高级功能使用较复杂，建议只有熟悉 TouchWin 编辑软件并有 C 语言基础的工程人员方可使用。 3-3-6. 视图（V） 视图菜单可设置是否打开状态栏，以及编辑软件界面主题风格选择。 名称 说明 Application Look 包括 Office XP、Windows XP、Office 2003、Visual Studio.NET 2005 和 Office 2007 蓝色、黑色、银色和浅绿色。 3-3-7. 帮助（H） 名称 说明 帮助文档 人机界面编辑软件使用手册。 关于 人机界面画面编辑软件版本说明和版权说明， 或单击Stand 栏“ ”图标。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 38 3-4. 画面编辑区 工程画面编辑平台，用户可以对选中的部件右键操作如下。 名称 说明 属性 对象元件的“显示”、“字体”、“颜色”、“位置”等操作。 锁定 相对位置锁定，操作后该元件不可移动，可通过“解锁”实现移动功能。 元件公用 实现该元件的全局功能，可通过“元件专用”实现专用属性。 移至顶层 将元件移动至最顶层。 剪切 对选中的部件进行剪切操作。 复制 对选中的部件进行复制操作。 批量复制 对选中的部件按照一定的地址改变方向进行批量复制操作。 删除 对选中的部件进行删除操作。 保存 将当前元件外观保存至素材库，此后可直接通过素材库调用。 系统画面 65535 为公共画面， 在公共画面中放置的元件默认为最底层， 该移至顶层选 项则将选中元件调整至最顶层。 3-5. 工具栏 工具栏涉及到了关于元件和画面的全部操作， 操作时当鼠标移至相关部件上时， 会出现 相关文字提示。其具体分配如下所示： 画图栏：线条、矩形、函数画布、动画等操作，网页操作目前只限模拟或组态操作，详 细内容请参考第 4 章。 素材库： 添加和储存编辑工程时制作的素材， 以及对素材和图片的翻转操作， 详细内容 请参考第 4 章。 部件栏：包括文字、操作键、显示、输入、小键盘、棒图、动态图片、窗口、配方、功


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 3. 软件画面及窗口 39 能、柱形图等，详细内容请参考第 4 章。 显示器栏：包括基本工具、设备、变频器报警信息、图形显示、数据采集等，详细内容 请参考第 4 章。 Stand 栏：包括新建、打开、保存、剪切、复制、粘贴、撤消、重做、关于，详细内容 请参考第 4 章。 状态栏：包括按键状态、动画状态显示、语种选择和显示寄存器，详细内容请参考第4 章。 图形调整栏：包括对齐方式、等宽、等高、等大小、等距离和移动一个单位等，详细内 容请参考第 4 章。 操作栏：包括元件公用、元件专用、新建画面或窗口、画面或窗口属性、删除、字体设 置、模拟、下载数据、上传数据、完整下载等，详细内容请参考第4 章。 缩放栏：包括画面缩小、显示比例选择、画面放大、栅格显示等，详细内容请参考第4 章。 3-6. 状态栏 显示当前人机界面型号、PLC 口通讯设备、下载口通讯设备、当前鼠标处于编辑画面 中的坐标位置等。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 40 4 元件 本章将具体介绍各工具栏的使用。 4 元件...................................................................... 40 4-1. 全局性操作 ........................................................... 43 4-1-1. Stand 栏 ......................................................... 43 4-1-2. 操作栏 ........................................................... 43 4-1-3. 图形调整 ......................................................... 43 4-1-4. 缩放栏 ........................................................... 44 4-1-5. 状态栏 ........................................................... 44 4-2. 画图栏 ............................................................... 44 4-2-1. 线 ............................................................... 44 4-2-2. 弧 ............................................................... 46 4-2-3. 矩形和圆角矩形 ................................................... 49 4-2-4. 椭圆 ............................................................. 49 4-2-5. 折线-多边形 ...................................................... 50 4-2-6. 多边形块 ......................................................... 51 4-2-7. 三维框 ........................................................... 52 4-2-8. 插入图片 ......................................................... 52 4-2-9. 二维码生成功能 ................................................... 54 4-2-10. 平移动画 ........................................................ 55 4-2-11. 旋转动画 ........................................................ 56 4-2-12. 素材库 .......................................................... 58 4-3. 部件栏 ............................................................... 58 4-3-1. 文字串 ........................................................... 58 4-3-2. 动态文字串 ....................................................... 59 4-3-3. 变长动态文字 ..................................................... 61 4-3-4. 指示灯 ........................................................... 63 4-3-5. 按钮 ............................................................. 65 4-3-6. 指示灯按钮 ....................................................... 67 4-3-7. 画面跳转 ......................................................... 70 4-3-8. 数据显示 ......................................................... 72 4-3-9.（DDW）数据显示 ................................................... 73 4-3-10. 报警显示 ........................................................ 74 4-3-11. 字符显示 ........................................................ 75 4-3-12. 数据输入 ........................................................ 76


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 41 4-3-13.（DDW）数据输入 .................................................. 79 4-3-14. 字符输入 ........................................................ 81 4-3-15. 中文输入 ........................................................ 83 4-3-16. 数据设置 ........................................................ 84 4-3-17. 数字小键盘 ...................................................... 85 4-3-18. 字符小键盘 ...................................................... 85 4-3-19. 用户输入按钮 .................................................... 85 4-3-20. 棒图 ............................................................ 86 4-3-21. 动态图片 ........................................................ 87 4-3-22. 调用窗口 ........................................................ 88 4-3-23. 窗口按钮 ........................................................ 89 4-3-24. 配方下载 ........................................................ 90 4-3-25. 配方上载 ........................................................ 93 4-3-26. 功能键 .......................................................... 95 4-3-27. 功能域 ......................................................... 115 4-3-28. 离散数据柱形图 ................................................. 117 4-3-29. 连续数据柱形图 ................................................. 118 4-4. 显示器栏 ............................................................ 120 4-4-1. 日期 ............................................................ 120 4-4-2. 时钟 ............................................................ 121 4-4-3. 蜂鸣器 .......................................................... 121 4-4-4. 背景灯 .......................................................... 122 4-4-5. 刻度 ............................................................ 123 4-4-6. 仪表 ............................................................ 124 4-4-7. 阀门 ............................................................ 126 4-4-8. 管道 ............................................................ 127 4-4-9. 水泵 ............................................................ 129 4-4-10. 风机 ........................................................... 130 4-4-11. 电机 ........................................................... 131 4-4-12. 反应罐 ......................................................... 132 4-4-13. 变频器报警信息提示 ............................................. 134 4-4-14. 滚屏文字 ....................................................... 135 4-4-15. 实时趋势图 ..................................................... 137 4-4-16. 历史趋势图 ..................................................... 140 4-4-17. XY 趋势图 ...................................................... 143 4-4-18. XY 折线图 ...................................................... 146 4-4-19. 时间曲线 ....................................................... 148 4-4-20. 加工轨迹 ....................................................... 153 4-4-21. 数据移动按钮 ................................................... 155 4-4-22. 报警列表 ....................................................... 157 4-4-23. 实时事件显示 ................................................... 162 4-4-24. 历史事件显示 ................................................... 165 4-4-25. 通用表格 ....................................................... 169 4-4-26. 数据表格 ....................................................... 173


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 42 4-4-27. 数据采集保存 ................................................... 177 4-4-28. 数据采集导出 ................................................... 179


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 43 4-1. 全局性操作 全局性操作主要涉及如下工具栏： 4-1-1. Stand 栏 图标 名称 说明 剪切（T） 选择目标对象，剪切至剪切板上。 复制（C） 选择目标元件， 进行元件拷贝， 与剪切操作的区别为： 剪切操作的执 行使原元件不再存在，而复制操作执行后，原元件依然存在。 粘贴（P） 为“剪切”、“复制”的后续操作。当剪切或复制对象元件后，执行 “粘贴”操作，便成功进行了目标元件的转移或拷贝操作了。 撤销（Z） 撤销历史操作。 重做（Y） 恢复被撤销的历史操作。 关于 人机界面画面编辑软件版本说明和版权说明。 4-1-2. 操作栏 图标 名称 说明 元件公用 在所有画面中公用此元件， 一般设置数据采集导出、 调用窗口、 功能 域等元件为公用元件，以实现该元件在所有画面执行的目的。 元件专用 此元件只在当前画面内有效；任何一个新建元件默认为元件专用状 态，欲使其成为元件公用，选中该元件后单击“ ”，便可实现； 若要恢复“元件专用”，选择对应元件，单击“ ”即可。 新建 新建画面或窗口。 属性 指定画面、窗口或其它对象属性修改。 删除 删除指定的画面、窗口或其它对象。 字体 设置指定对象的字体。 4-1-3. 图形调整 目的在于对所选择元件作整体性的对齐调整。“图形调整栏”只有在两个或两个以上的 元件被同时选中时才可以使用，否则在默认状态下呈灰色不可操作显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 44 图标 说明 图标 说明 水平左对齐 等大小 水平居中对齐 垂直等距离 水平右对齐 水平等距离 垂直顶对齐 上移一个像素单位 垂直中间对齐 下移一个像素单位 垂直底对齐 左移一个像素单位 等宽 右移一个像素单位 等高 4-1-4. 缩放栏 图标 说明 图标 说明 编辑画面显示比例 按比例缩小编辑画面 是否显示栅格 按比例放大编辑画面 4-1-5. 状态栏 图标 说明 图标 说明 针对位元件两种状态切换显示。 针对多语言标签库中文字显示，选 择不同的语种。 针对动态文字串和动态图片状 态显示， 共存在32 种状态显示。 编辑画面时，元件是否显示其对象 地址。 4-2. 画图栏 画图栏包括：直线、弧、矩形、圆角矩形、椭圆、多边形、多边形块、三维框、图片、 浏览器、平移动画、旋转动画。其中，浏览器使用在组态中，用来登录网页或打开一个指定 路径，请参考信捷官方网站“信捷 TouchWin 组态软件使用手册”；函数画布涉及 C 函数功 能，请参考本手册第 7 章。 4-2-1. 线 1、单击菜单栏“工具（T）/线段（L）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠标左 键并按住不放，拖动光标移至终点，释放鼠标左键，完成。操作过程中如需取消操作，请单 击“ESC”键或单击鼠标右键即可。 2、双击“线”，或选中“线”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮进行


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 45 属性设置。  线条 名称 说明 线条样式 默认为“实线”，不可修改。 线条粗细 依据数值大小更改线条宽度，数值越大，宽度越大（0~255 之间整数）。 淡化 对线的颜色浓度进行淡化，设置为 100 淡化为纯白色。  颜色 名称 说明 种类 选择要修改颜色的类型。 颜色 设置被选择种类的颜色。  位置  位置 以画面左上点为坐标原点（0，0），设置线 X、Y 坐标值。 名称 说明 X 位置 设置线 X 轴坐标值。 Y 位置 设置线 Y 轴坐标值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 46  大小：设置线宽度、高度。 名称 说明 宽度（W） 设置线宽度。 高度（H） 设置线高度。  动画：设置线是否可以移动。 名称 说明 横向移动 根据寄存器的值设置线水平显示位置， 即修改X 轴坐标值，X 轴坐标值＝X 位置＋当前寄存器的值。 纵向移动 根据寄存器的值设置线垂直显示位置， 即修改Y 轴坐标值，Y 轴坐标值＝Y 位置＋当前寄存器的值。  锁定：设置线编辑时是否可移动。 4-2-2. 弧 1、单击菜单栏“工具（T）/弧（A）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠标左键 并按住不放，拖动光标移至终点，释放鼠标左键，完成。 名称 说明 起始点、结束点 拖动此点可更改弧长度。 边界点 拖动边界点可更改弧的宽度和长度。 2、双击“弧”，或选中“弧”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮进行 属性设置。  线条 名称 说明 线条样式 默认为“实线”，不可修改。 线条粗细 依据数值大小更改线条宽度，数值越大，宽度越大（0~255 之间整数）。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 47  端点 名称 说明 起始点 显示弧起始点水平及纵向坐标位置，不可设置。 结束点 显示弧结束点水平及纵向坐标位置，不可设置。 角度 显示弧的角度，不可设置。 起始角度 以弧中心点为基点， 以过该基点的水平线向右的方向为水平0°， 经过基点 和起始点的连线与水平 0°的角度。 结束角度 经过基点和结束点的连线与水平 0°的角度为结束角度。 如下图示，可测得起始点与结束点的角度分别为 90°和 180°。  扇形 名称 说明 扇形 将弧起始点、结束点与弧中心点相连接组合成一个封闭图形，即扇形


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 48  填充 勾选“扇形”并确认后，再次选中该部件，打开其属性设置，会发现属性对话框标题由 原来的“弧”变为“扇形”，并增加“填充”选项，如下图所示： 名称 说明 透明 扇形内部以透明形式表现。 纯色 通过下拉键选择目标色调，可通过“更多”选择所需色调或自定义颜色。 着点 扇形内部以点状图案形式填充，点值越大，密集程度越大。 淡化 选择目标色调， 起始色调淡化比例为0%； 淡化比例为正值时， 色调淡化，100% 淡化为纯白色；淡化比例为负值时，色调深化，-100%深化为纯黑色。 图案 扇形内部以图案形式填充。 原点坐标 图案原点位置，包括横坐标与纵坐标位置。 前景色 选择图案本身色调。 背景色 选择图案填充底色。 线性渐变 起点颜色：图形起点处色调选择。 末点颜色：图形末点处色调选择。 渐变方向：可选择颜色渐变类型及方向，同时可通过“角度指定”设定角度值 式样颜色：颜色色调与起点颜色相一致。 式样种类：选择色调填充模式。 中心点渐变 中心色：选择填充对象中心色调。 边缘色：择填充对象边缘色调。 中心点 X-百分率：中心点 X 轴相对位置。 中心点 Y-百分率：中心点 Y 轴相对位置。 比率 X-百分率：中心点所占 X 方向比率。 比率 Y-百分率：中心点所占 Y 方向比率。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 49 4-2-3. 矩形和圆角矩形 1、单击菜单栏“工具（T）/圆角矩形（D）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠 标左键并按住不放，拖动光标移至终点，释放鼠标左键，完成。 2、 双击“圆角矩形”， 或选中“圆角矩形”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  圆角矩形 名称 说明 圆角直径 通过输入数值（1~100 之间的整数）进行修改，数值越大，圆角直径越大。 矩形和圆角矩形的唯一区别在于圆角直径， 当圆角直径为0 时， 即为矩形，TouchWin 编辑软件圆角直径不支持为 0，如需使用可以换用矩形元件。 4-2-4. 椭圆 1、单击菜单栏“工具（T）/椭圆（E）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠标左 键并按住不放，拖动光标移至终点，释放鼠标左键，完成。 2、双击“椭圆”，或选中“椭圆”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性设置。  颜色 名称 说明 边框色 设置椭圆边框颜色，可通过“其他颜色”键选择更多种类颜色显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 50  填充 关于“填充”具体内容请参考 4-2-2 节。 4-2-5. 折线-多边形 折线与多边形的区别在于是否封闭。 1、单击菜单栏“工具（T）/折线（F）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠标左 键，拖动光标，依次确定后续几个端点位置，为最后顶点时，双击鼠标左键，即完成。 2、双击“折线”，或选中“折线”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按 钮进行属性设置。  多线 名称 说明 折线 默认为折线形式，未选择时，折线自动连接起始点和结束点生成多边形，并以 默认填充模式填充多边形区域。 勾选“折线” 未勾选“折线” 名称 说明 旋转 单击此按钮可设置折线的旋转角度。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 51 单击“多线”选项中的“旋转”按钮，弹出如下所示对话框： 输入目标角度值（正值为逆时针旋转，负值为顺时针旋转），单击“确定”即可。  填充 不勾选“折线”并确认后，再次选中该部件，打开其属性设置，会发现弹出对话框标题 由原来的折线变为多边形，并增加“填充”选项，如下图所示： 关于“填充”具体内容请参考 4-2-2 节。 4-2-6. 多边形块 通过设置块值，来改变多边形中颜色块所占区域的大小。 1、点击菜单栏“工具（T）/多边形块（K）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠 标左键，确定顶点位置，松开鼠标左键，确定第二个端点位置，根据顶点数目，反复执行本 操作，在末端处双击鼠标左键，此时末端与起始点自动连接，即完成“块”的绘制。 2、双击“块”，或选中“块”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮进 行属性设置。  多边形块 名称 说明 方向 选择块值填充方向。 块值 块值设置值， 设置为0 表示不填充， 设置为100 表示颜色块完全填充多边形块。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 52 例如：方向选择“从上到下”，块值设置为“50”，则效果如下图所示： 4-2-7. 三维框 1、单击菜单栏“工具（T）/三维框（S）”或画图栏“ ”图标，在起点处按下鼠标 左键并按住不放， 拖动鼠标形成矩形轨迹， 于终点处松开鼠标左键， 至此， 一个三维框绘制 完成。 2、双击“三维框”，或选中“三维框”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  颜色 名称 说明 种类 选择要修改颜色的类型。 颜色 设置被选择种类的颜色。 填充 设置三维框是否需要设置填充色。 4-2-8. 插入图片 通过此项功能，实现人机界面内画面的插入功能。 1、单击菜单栏“工具（T）/图片（M）”或画图栏“ ”图标，光标为十字后，按下 鼠标左键，在当前画面拉出一个矩形，即打开插入路径窗口，如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 53 2、选中目标显示图片（目前支持BMP 与 JPEG 格式图片），单击“打开”或直接双击 目标图片，图片将自动被添加到当前画面，图片的大小和位置可以自由拖动，如下图所示： 3、双击“图片”，或选中“图片”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性设置。  图片 默认为“显示图片”，若勾选“透明处理”，需要添加“掩码图片”。 掩码图片添加步骤为：点选“掩码图片”后，单击“更换图片”，弹出打开窗口，选好 图片即可（掩码图片应为同样大小的黑白单色图片）。为了便于理解，请看下面的例子：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 54 在上图中：图片 1 为原始图片，即显示的图片，现在要为这幅图片作透明处理； 图片 2 为所需的相同大小、且为黑白单色的掩码图片； 图片 3 为透明处理过的最终图片。 综合图片 1、2、3 可以发现，透明处理是把图片 1 和图片 2 做叠加，图片 2 白色部分 覆盖的区域变为透明，黑色部分覆盖的区域为显示；插入人机界面编辑软件中的图片一般 在绘图工具中进行处理，这样可以不做其它修改直接使用。 4-2-9. 二维码生成功能 该功能可根据网址或者用户名等信息自动生成默认样式的二维码。 单击显示器栏二维码“ ”图标，其位置如上图所示。用鼠标点击二维码图标，在画 面编辑区域画一个方框，会出现属性框图形“ ”，其大小可通过鼠标调整，点击二维码 属性框图形，弹出属性对话框，输入网址链接或者用户名等信息或者寄存器指定信息来源， 点击“确定”之后，生成默认样式的二维码。 注意：TH 系列没有二维码功能。 1、输入文字或字符生成默认格式二维码 例如输入我司官网网址：http://www.xinje.com ，点击确定，则会生成默认样式的二维 码，如下图所示。 2、动态指定默认格式二维码显示内容 通过指定寄存器内容控制二维码的显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 55 4-2-10. 平移动画 使用平移动画元件可以帮助用户实现动画功能， 但是单个平移动画元件并不能实现动画 功能，必须要和实现动画功能的元件进行组合使用。 1、单击菜单栏“部件（P）/动画（A）/平移动画（M）”或画图栏“ ”图标，在起 点处按下鼠标左键并按住不放， 移动鼠标到指定目标， 然后双击结束绘制轨迹， 即完成平移 动画元件轨迹制作；若是单击鼠标左键只是确定第二点轨迹，并未结束平移动画轨迹制作， 可以继续移动鼠标到下一个目标点，用户根据需要选择双击鼠标左键结束绘制或继续绘制， 直到绘制到最后一点轨迹双击鼠标左键结束为止。 2、 双击“平移动画”， 或选中“平移动画”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  坐标 名称 说明 端点坐标 平移动画元件端点坐标。 X 平移动画元件端点坐标。 Y 显示当前端点纵向坐标位置。 经历时间 显示当前端点坐标运动至下一端点坐标经历时间，单位为秒。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 56  控制 名称 说明 许可信号 选择动作触发是否由位信号控制， 选择时， 当位信号上升沿来临时， 动画开始。 复位信号 选择动作结束是否由位信号控制，选择时，当位信号上升沿来临时，动画就会 从头开始进行。 重复 选择动画是否按规定轨迹重复运动。 例如：要实现文字串“信捷电气欢迎您！”在屏幕上从上到下滚动显示，可以在屏幕上 绘制垂直平移动画轨迹， 放置文字串， 选中文字串和平移动画元件， 单击鼠标右键， 选择“组 合”， 就能方便实现文字串按照平移动画轨迹进行移动， 移动时间和控制可以选择“动画属 性”进行设置： 4-2-11. 旋转动画 1、单击菜单栏“部件（P）/动画（A）/旋转动画（R）”或画图栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“旋转动画”， 或选中“旋转动画”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  动画素材


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 57 名称 说明 素材 旋转动画显示的图片，由多个图片组成。 添加 打开素材库，添加图片，并可设置图片的位置。 删除 删除已添加到素材中的指定图片。 修改 打开素材库，修改指定图片，并可设置图片的位置。 上移/下移 上移/下移指定图片。 预览 显示指定图片。  动画 名称 说明 周期时间 完成一次动画所需要的时间，可设置常数或通过寄存器指定。 许可 决定动画是否开始的一个允许信号，在进行制作时，一定要保持被选中状态， 否则旋转动画将不能进行正常操作；也可以勾选寄存器控制，那么只有对应的 线圈为 ON 时动画才动作。 复位 选择动作结束是否由位信号控制，被选择时，当位信号上升沿来临时，动画就 会从头开始进行。 离散值 按照自己设定的顺序变换动画素材中的图片。 连续值 按照动画素材中图片的默认顺序一张张切换图片。 单程模式 图片由第一张到最后一张、第一张到最后一张……模式进行图片显示。 往返模式 图片由第一张到最后一张、最后一张到第一张、第一张到最后一张……模式进 行图片显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 58 名称 说明 重复 切换图片之间是否为循环进行。 线圈控制 线圈为 ON 状态时，动画可见，反之线圈为 OFF 状态时，动画隐形不可见。 4-2-12. 素材库 通过素材库的访问实现编辑工具的外形的多样性。 单击画图栏“ ”图标，出现素材库选择图片对话框，如下图所示：  左侧工程栏部分 图片选择目录文件， 通过“添加文件夹”或“删除文件夹”实现增加或删除文件夹功能。  右侧选择目标文件部分 选择对象图片， 通过“打开”按钮， 确认至目标编辑界面中， 同时， 可通过“添加素材” 或“删除素材”实现素材的添加或删除功能；当勾选“透明”选项时，会将原素材库中图片 的背景透明化，效果如下： 4-3. 部件栏 部件栏包括了数据处理的所有基本按钮。 从左至右依次为：文字串、动态文字串、变长动态文字、指示灯、按钮、指示灯按钮、 画面跳转、数据显示、报警显示、字符显示、数据输入、字符输入、中文输入、数据设置、 数字小键盘、字符小键盘、用户输入、棒图、动态图片、调用窗口、窗口按钮、配方下载、 配方上载、功能键、功能域、离散数据柱形图、连续数据柱形图。 4-3-1. 文字串 1、单击菜单栏“部件（P）/文字（T）/文字串（T）”或部件栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。通过边界点进行


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 59 文字串边框长度、高度的修改。 2、双击“文字串”，或选中“文字串”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  显示 名称 说明 多语言标签库 设置文字串显示内容是否要使用多语言显示。 内容 不使用多语言显示时，输入显示文字串内容。 字体 不使用多语言显示时，设置显示文字串字体、字型和大小。 艺术字 设置显示文字串字体的艺术风格。 文字标签库 勾选多语言标签库时， 设置文字串多语言显示内容和字体； 最多支持8 种语 言在线切换，具体内容请参考 6-1 节。 外观 选择是否需要文字串边框，当选择时，可通过“更改”键进行外观修改； 选择库 1 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 对齐 设置文字在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。 线圈控制 使用线圈控制文字串是否显示，当该线圈置 ON 时，显示文字串。 4-3-2. 动态文字串 动态文字串通过相应链接寄存器的数值来切换文字串的显示内容。 1、单击菜单栏“部件（P）/文字（T）/动态文字串（Y）”或部件栏“ ”图标，移 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“动态文字串”，或选中“动态文字串”后单击鼠标右键，选择“属性”或通 过“ ”按钮进行属性设置。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 60  对象 名称 说明 站点 设备：当前进行通讯的设备口 站点：通讯设备地址号； 对象 设置动态文字串对象类型以及地址号 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化， 即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值] (x，y=0，1，2，3……)。 数值 设置数据类型为单字或双字。 对于所有使用间接指定的元件，建议间接指定地址使用人机界面内部地址（ PSW、 PFW 内部地址类型），否则会导致通讯变慢。  显示 寄存器显示内容由对象寄存器数值（0~63）决定，共存在 64 种动态文字串显示内容。 名称 说明 多语言标签库 设置动态文字串显示内容是否要使用多语言显示 内容 输入显示文字串内容 文字标签库 勾选多语言标签库时， 设置动态文字串多语言显示内容和字体； 最多支持8


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 61 名称 说明 种语言在线切换，具体内容请参考 6-1 节。 外观 选择是否需要动态文字串边框， 当选择时， 可通过“更改”键进行外观修改； 选择库 1 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 对齐 设置文字在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。 线圈控制 使用线圈控制动态文字串是否显示，当该线圈置 ON 时，显示动态文字串。 当对象寄存器数值范围超过数值 63 时，文字串内容不作显示。 下面举例说明其运用过程，对象寄存器为 PSW300，通过数据输入值更改 PSW 寄存器 的数值， 当PSW300=1 时，显示“温度值已达到警戒温度值”；当 PSW300=5 时，显示“温 度值已达到报警温度值”，界面如下图所示： 数据输入值：指向数据寄存器 PSW300； 动态文字串：其数值为 1 时，输入文字“温度值已达到警戒温度值”；其数值为 5 时， 输入文字“温度值已达到报警温度值”。实现界面如下所示： 4-3-3. 变长动态文字 1、单击菜单栏“部件（P）/文字（T）/变长动态文字（V）”或部件栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“变长动态文字”，或选中“变长动态文字”后单击鼠标右键，选择“属性” 或通过“ ”按钮进行属性设置。  显示 寄存器显示内容由对象寄存器数值决定，寄存器数据类型为单字（ Word），数值最大 支持 32767，寄存器数据类型为双字（DWord），数值最大支持 2147483647。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 62 名称 说明 内容 输入显示文字串内容，可设置寄存器内数值及其对应的文字显示。 添加 增加可变文字串的项目个数。 删除 删除选中的可变文字串项目。 修改 修改选中的可变文字串显示内容，可设置多语言显示。 外观 选择是否需要文字串边框，当选择时，可通过“更改”键进行外观修改；选择库 1 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 对齐 设置文字在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。 上移 文字描述串向上移动位置。 下移 文字描述串向下移动位置。 线圈控制 使用线圈控制变长动态文字是否显示，当该线圈置 ON 时，显示变长动态文字。 “变长动态文字”实现功能与“动态文字串”区别如下：变长动态文字变化数量可手 动增加， 不仅限于64 种显示内容； 变长动态文字单字 （Word） 可识别最大数值为32767（十 进制），双字（DWord）可识别最大数值为 2147483647（十进制）。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 63 4-3-4. 指示灯 通过此按键显示对象状态。 1、单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/指示灯（L）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“指示灯”，或选中“指示灯”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象 名称 说明 对象 设置指示灯的触发信号对象类型以及地址号。 指示灯是双态部件，与之关联的对象类型只能是继电器类型或寄存器的某个位。  灯


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 64 名称 说明 ON 状态 右框即为对象线圈处于 ON 状态下的指示灯显示。 OFF 状态 右框即为对象线圈处于 OFF 状态下的指示灯显示。 更换外观 修改指示灯外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库 1 和库 2 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 自定义外观 打开素材库修改指示灯外观，属于用户定义的图库，ON 状态和 OFF 状态需分 别设置。 保存外观 存储指示灯外观，方便在做程序的时候使用。 例：设置指示灯外观如下，ON 状态红色，OFF 状态绿色。 选择保存外观，系统会弹出保存路径窗口，如下，保存在库 4，名称为 test，其它指示 灯选择更换外观，也可以选择该图库。 保存的元件外观对当前电脑当前版本软件有效。 名称 说明 文字 修改指示灯文字内容、字体、对齐方式，可设置是否使用多语言。 对齐 设置指示灯文字提示内容在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。 线圈控制 使用线圈控制指示灯是否显示，当该线圈置 ON 时，显示指示灯。  闪烁 选择指示灯闪烁状态。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 65 名称 说明 状态 不闪烁：无论指示灯处于 ON 还是 OFF 状态，都不做闪烁显示。 ON 状态闪烁：指示灯处于 ON 的状态时以闪烁的表现形式进行。 OFF 状态闪烁：指示灯处于 OFF 的状态时以闪烁的表现形式进行。 速度 当指示灯在闪烁的状态下选择闪烁速度：慢闪或快闪。 4-3-5. 按钮 实现相关开关量位操作。 1、单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/按钮（B）”或部件栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“按钮”，或选中“按钮”后单击鼠标右键选择“属性”，或通过“ ”按钮 进行属性设置。  对象 名称 说明 站点 设备：当前进行通讯的设备口。 站点：通讯设备地址号。 对象 设置按钮的触发信号对象类型以及地址号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Mx[Dy]=M[x+Dy 数值] (x，y=0，1，2，3……)。 在人机界面中操作下位通讯设备位地址时， 下位通讯设备中要避免对该位地址的直接输 出指令（OUT），例：人机界面和信捷PLC 通讯，在人机界面中使用按钮元件对 M10 进行 取反操作，PLC 中使用如下指令，则人机界面中按钮 M10 无法正常执行：  操作


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 66  按钮操作 名称 说明 置 ON 将控制线圈置逻辑 1 状态。 置 OFF 将控制线圈置逻辑 0 状态。 取反 将控制线圈置相反状态。 瞬时 ON 按键按下时线圈为逻辑 1 状态，释放时线圈为逻辑 0 状态。  按键 名称 说明 文字 修改按钮文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示。 显示控制 使用线圈控制按钮是否显示，当该线圈置 ON 时，显示按钮。 使能控制 使用线圈控制按钮是否可被使用，当该线圈置 ON 时，按钮不可以被使用。 延时 可设置延时时间，当按钮被按下到延时时间按钮作用，否则视为无效，按钮无 作用。 寄存器 勾选后可通过寄存器修改延时时间。 按键隐形 设置按键运行时是否可见，勾选此选项，按钮外观、文字禁止操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 67 名称 说明 正常 按钮正常显示或按钮释放之后显示的状态图片。 按下 按钮按下时显示的状态图片。 更换外观 修改按钮外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库1 和库 2 的 外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 自定义外观 打开素材库修改按钮外观，属于用户定义的图库，正常和按下需分别设置。 保存外观 存储按钮外观，方便在做程序的时候使用。 密码 设置按钮是否需要密码保护，若使用，则同时选择对应密码级别；打开密码操 作，请参考 8-Q28 或信捷公司官方网站视频案例。 键类型 定义触摸键或薄膜键按键键码， 只针对OP560/MP360/MP760/XMP/XMH/XME/ RT 操作，TP/TH/TG/TE/TN/ZG 系列人机界面默认禁止操作，V2.D 及以上版本 软件只针对 XMH/XME 操作。 对齐方式 设置按键文字内容对齐方式。 按钮元件只可以对开关量进行位操作， 不可以显示操作后的位状态， 如果既要控制又 要显示状态，可以换用指示灯按钮元件。 4-3-6. 指示灯按钮 指示灯按扭可实现对目标线圈的控制及状态显示功能，可分别进行设置。 1、单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/指示灯按钮（T）”或部件栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“指示灯按钮”，或选中“指示灯按钮”后单击鼠标右键，选择“属性”或通 过“ ”按钮进行属性设置。  对象 操作对象：按钮控制对象；监控对象：指示灯显示对象；未勾选时，默认为显示对象与


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 68 操作对象一致，不可修改；勾选时，可选择监控目标的设备站点号及对象类型。  常规 名称 说明 按钮操作 针对“对象”选项中的“操作对象”，可选择置 ON、置 OFF、取反、瞬时 ON 四种操作方式。 置 ON 将控制线圈置逻辑 1 状态。 置 OFF 将控制线圈置逻辑 0 状态。 取反 将控制线圈置相反状态。 瞬时 ON 按键按下时线圈为逻辑 1 状态，释放时线圈为逻辑 0 状态。 闪烁状态 针对“对象”选项中“监控对象”，可选择不闪烁、ON 状态闪烁、OFF 状 态闪烁三种显示状态；当选择闪烁时，由“闪烁速度”决定其快慢。 不闪烁 无论指示灯处于 ON 还是 OFF 状态，都不做闪烁显示。 ON 状态闪烁 指示灯处于 ON 的状态时以闪烁的表现形式进行。 OFF 状态闪烁 指示灯处于 OFF 的状态时以闪烁的表现形式进行。 密码 设置“对象”选项中“操作对象”是否需要密码保护，若使用，则同时选择 对应密码级别；打开密码操作，请参考 8-Q28 信捷官方网站视频案例 显示控制 使用线圈控制指示灯按钮是否显示，当该线圈置 ON 时，显示指示灯按钮。 使能控制 使用线圈控制按钮是否可被使用，当该线圈置 ON 时，按钮不可以被使用。 延时 可设置延时时间， 当按钮被按下到延时时间按钮作用， 否则视为无效， 按钮 无作用


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 69 名称 说明 寄存器 勾选后可通过寄存器修改延时时间。  外观 名称 说明 ON 状态 右框即为“对象”选项中“监控对象”处于 ON 状态下的指示灯显示。 OFF 状态 右框即为“对象”选项中“监控对象”处于 OFF 状态下的指示灯显示。 按下状态 针对“对象”选项中“操作对象”，按下时的显示外观。 释放状态 针对“对象”选项中“操作对象”，释放时的显示外观。 更换外观 修改指示灯按钮外观，属于 软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库 1~库 4 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 自定义外观 打开素材库修改指示灯按钮外观，属于用户定义的图库，ON 状态和 OFF 状态需分别设置。 保存外观 存储指示灯按钮外观，方便在做程序的时候使用。 文字 修改指示灯按钮文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示。 对齐 设置指示灯按钮文字内容在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。 例：在如下应用中，控制与监控对象分别为 M0 与 M1，将取反操作指向线圈 M1，指 示灯指向 M0，通过离线模拟可观察控制效果如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 70 按“取反操作”按钮，可观察到指示灯按钮中对应监控对象 M1 的变化； 按“指示灯按钮”，针对 M0 进行取反操作，可观察指示灯的变化。 4-3-7. 画面跳转 此部件在于实现不同画面之间的跳转功能，同时可设置跳转权限设置。 1、单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/画面跳转（J）”或部件栏“ ”图标，移 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、 双击“画面跳转”， 或选中“画面跳转”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  操作 名称 说明 跳转画面号 输入跳转画面号。 密码模式 登录模式：此模式下，无需设置权限，直接跳转画面。 验证模式：此模式下，实行密码保护，输入正确密码后才可进行画面跳转， 与“按键”选项中“密码”相对应。 例：画面跳转元件做以下设置： 文件菜单/系统设置/参数选项设置对应级别密码：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 71  按键 名称 说明 显示控制 使用线圈控制按钮是否显示，当该线圈置 ON 时，显示按钮。 使能控制 使用线圈控制按钮是否可被使用，当该线圈置 ON 时，按钮不可以被使用。 延时 可设置延时时间， 当按钮被按下到延时时间按钮作用， 否则视为无效， 按钮 无作用。 寄存器 勾选后可通过寄存器修改延时时间。 模拟执行时，按下画面跳转按钮，系统会弹出数字小键盘，正确输入对应级别密码后， 方可跳转到设定画面。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 72 4-3-8. 数据显示 实现对象寄存器的数值内容显示。 1、单击菜单栏“部件（P）/显示（D）/数据显示（D）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“数据显示”， 或选中“数据显示”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象 名称 说明 对象 设置数据显示对象类型以及地址号。 数值 设置数据类型为单字或双字，浮点数必须设置数据类型为双字（DWord）。  显示


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 73 名称 说明 类型 选择数据显示格式，可以是十进制、十六进制、浮点数和无符号数。 长度 数据显示的总位数和小数位长度设置，单字（ Word）位数最大为 5，双字 （DWord）整数部分位数最大为 10；如果数据设置为十进制或无符号数， 并设置了小数位， 那么显示在人机界面上的数据为“假小数”， 即数据显示 有小数位，但被缩小了小数位数倍；例：设置D0 为单字无符号数，数据位 数为 5，小数位为 2，通讯设备中的实际数值是 12345，在人机界面上会显 示 123.45。 外观 选择是否需要数据显示边框，可通过 “更改”键进行外观修改；选择库 1 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 水平对齐 设置数据在外观样式框中的水平对齐方式。 垂直对齐 设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式。 比例转换 显示数据由寄存器中的原始数据经过换算后所获得， 选择此项功能需设定数 据源和输出结果的上下限，上下限可以为常数，也可以由数据寄存器指定； 数据源为下位通讯设备中的数据， 结果为经过比例转换后显示在人机界面上 的数据；计算公式：比例转换后结果 = ×（数据源数据－A2）+ B2。 线圈控制 使用线圈控制数据显示是否显示，当该线圈置 ON 时，显示数据显示。 前导 0 数据位数未满足位数时以 0 补充，例：寄存器数值为 23，数据显示设置位 数为 5，小数位为 0，选择前导 0 时，数据显示则为 00023。 比例转换后结果类型为十进制或无符号数时， 四舍五入； 比例转换十进制转无符号数， 显示格式必须设置为十进制；数据做比例转换时，请先设置好上下限，再输入待转换数据； 具体示例请参考 6-16-2。 4-3-9.（DDW）数据显示 实现对象寄存器的数值内容显示。 1、单击菜单栏“部件（P）/显示（D）/双字数据显示（D）”或部件栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“双字数据显示”，或选中“数据显示”后单击鼠标右键，选择“属性”或通 过“ ”按钮进行属性设置。  对象 B1-B2 A1-A2


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 74 名称 说明 对象 设置数据显示（DDW）对象类型以及地址号。 数值 设置数据类型为 DDWord。  显示 名称 说明 类型 选择数据显示格式， 可以是双字十进制、双字十六进制、双字浮点数和无符号数 DDW。 长度 64 位寄存器（DDWord）整数部分位数最大为 20。 外观 选择是否需要数据显示边框， 可通过“更改”键进行外观修改； 选择库1 的外观， 除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 水平对齐 设置数据在外观样式框中的水平对齐方式。 垂直对齐 设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式。 线圈控制 使用线圈控制数据显示是否显示，当该线圈置 ON 时，显示数据显示。 前导 0 数据位数未满足位数时以 0 补充， 例： 寄存器数值为23， 数据显示设置位数为5， 小数位为 0，选择前导 0 时，数据显示则为 00023。 4-3-10. 报警显示 实现数值限制作用，通过超过限制数据闪烁显示以起报警提示。 1、单击菜单栏“部件（P）/显示（D）/报警显示（A）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“报警显示”， 或选中“报警显示”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ”


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 75 按钮进行属性设置。  上下限 名称 说明 上限检查 设置数据显示的报警上限，当数据超过上限值时就会闪烁警示。 下限检查 设置数据显示的报警下限，当数据超过下限值时就会闪烁警示。 4-3-11. 字符显示 此功能在于实现寄存器数据以字符显示功能，与字符输入相对应。 1、单击菜单栏“部件（P）/显示（D）/字符显示（C）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“字符显示”， 或选中“字符显示”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。 一个字 （WORD） 是由两个字节构成， 一个字符占用一个字节。 一个寄存器为一个字， 因此， 通过设置寄存器数 （即显示长度） 就可改变字符显示内容。 例如， 寄存器数设置为1， 则可以显示 2 个字符。另外，字符是通过 ASCII 码表示的，1 个字符的 ASCII 码为 2 位 16 进制数。  显示 名称 说明 外观 选择字符显示框外观，可通过“更改”按键进行外观修改；选择库1 的外观，除 文字颜色外，其它颜色不支持修改。 对齐 设置数据在外观样式框中的水平和垂直对齐方式。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 76 名称 说明 线圈控制 使用线圈控制字符显示是否显示，当该线圈置 ON 时，显示字符显示。 显示中文 选择时，此显示框作为中文显示。 4-3-12. 数据输入 通过数字小键盘实现数值输入功能。 1、单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/数据输入（I）”或部件栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“数据输入”， 或选中“数据输入”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象  操作对象：数据输入对象寄存器；  监控对象： 勾选时， 数据输入框显示寄存器数据值； 未勾选时， 默认为显示对象与 操作对象一致， 不可修改； 勾选时， 可选择监控目标的设备站点号及对象类型。 浮 点数必须设置数据类型为双字（DWord）。  显示


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 77 名称 说明 类型 选择数据显示格式，可以是十进制、十六进制、浮点数和无符号数。 长度 数据显示的总位数和小数位长度设置， 单字 （Word） 位数最大为5， 双字 （DWord） 整数部分位数最大为 10；如果数据设置为十进制或无符号数，并设置了小数位， 那么输入通讯设备的数据为“假小数”形式， 即实际数据无小数位， 但被扩大了 小数位数倍；例：设置 D0 为单字无符号数，数据位数为 5，小数位为 2，在人 机界面上输入 123.45，在通讯设备中实际监控到的数值是 12345。 外观 选择是否需要数据输入边框， 可通过“更改”键进行外观修改； 选择库1 的外观， 除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 水平对齐 设置数据在外观样式框中的水平对齐方式。 垂直对齐 设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式。 显示控制 使用线圈控制数据输入是否显示，当该线圈置 ON 时，显示数据输入。 使能控制 使用线圈控制数据输入是否可被使用，当该线圈置 ON 时，部件不可以被使用。 前导 0 数据位数未满足位数时前面以 0 补充， 例： 数据输入设置位数为5， 小数位为0， 选择前导 0 时，输入数据输入 23，输入框中显示 00023。 密码 数据以密码的形式显示，即显示“*”号。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 78  转换 名称 说明 输入比例转换 输入数据由操作对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得， 选择此项功能 需设定数据源和输出结果的上下限， 上下限可以为常数， 也可以由寄存器指 定； 数据源为人机界面上输入的数据， 结果为经过比例转换后写入下位通讯 设备中的数据 显示比例转换 显示数据由监控对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得， 选择此项功能 需设定数据源和输出结果的上下限， 上下限可以为常数， 也可以由寄存器指 定； 数据源为下位通讯设备中的数据， 结果为经过比例转换后显示在人机界 面上的数据。 计算公式：比例转换后结果 = ×（数据源数据－A2）+ B2 比例转换后结果类型为十进制或无符号数时， 四舍五入； 比例转换十进制转无符号数， 显示格式必须设置为十进制；数据做比例转换时，请先设置好上下限，再输入待转换数据； 具体示例请参考 6-16-1。  输入 B1-B2 A1-A2


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 79 名称 说明 密码 设置数据输入是否需要密码保护， 若使用， 则同时选择对应密码级别； 打开 密码操作，请参考 8-Q28 或信捷公司官方网站视频案例。 通知 输入结束后触发目标继电器导通，其复位可手动进行。 输入上/下限 数据输入极限值，可使用寄存器指定上下限。 弹出键盘 勾选时， 会自动弹出小键盘， 否则将不会自动弹出键盘。键盘 9 可以在键盘 上方显示出输入的数值。 3、通过部件“ ”进入离线模拟状态，在运行中，未设置密码级别，轻触数据输入部 件，弹出数字输入小键盘，下图为模拟运行过程： 输入数据后，按“ENT”键确定输入；如果要重新输入数据，按“CLR”清空输入框， 如果要不作修改而直接退出，则按“ESC”。 4-3-13.（DDW）数据输入 通过数字小键盘实现数值输入功能。 1、单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/双字数据输入（D）”或部件栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“双字数据输入”，或选中“双字数据输入”后单击鼠标右键，选择“属性” 或通过“ ”按钮进行属性设置。  对象


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 80 操作对象：数据输入对象寄存器；监控对象：勾选时，数据输入框显示寄存器数据值； 未勾选时， 默认为显示对象与操作对象一致， 不可修改； 勾选时， 可选择监控目标的设备站 点号及对象类型。  显示 名称 说明 类型 选择数据显示格式，可以是双字十进制、双字十六进制、双字浮点数和无符号 数 DDW。 长度 64 位寄存器（DDWord）整数部分位数最大为 20。 外观 选择是否需要数据输入边框，可通过“更改”键进行外观修改；选择库 1 的外 观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 水平对齐 设置数据在外观样式框中的水平对齐方式。 垂直对齐 设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式。 显示控制 使用线圈控制数据输入是否显示，当该线圈置 ON 时，显示数据输入。 使能控制 使用线圈控制数据输入是否可被使用， 当该线圈置ON 时，部件不可以被使用。 前导 0 数据位数未满足位数时前面以 0 补充，例：数据输入设置位数为 5，小数位为 0，选择前导 0 时，输入数据输入 23，输入框中显示 00023。 密码 数据以密码的形式显示，即显示“*”号。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 81  输入 名称 说明 密码 设置数据输入是否需要密码保护， 若使用， 则同时选择对应密码级别； 打开 密码操作，请参考 8-Q28 或信捷公司官方网站视频案例 通知 输入结束后触发目标继电器导通，其复位可手动进行 输入上/下限 数据输入极限值，可使用寄存器指定上下限 弹出键盘 勾选时， 会自动弹出小键盘， 否则将不会自动弹出键盘。键盘 9 可以在键盘 上方显示出输入的数值 4-3-14. 字符输入 通过字符小键盘对目标寄存器输入字符，与字符显示相对应。 1、单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/字符输入（A）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“字符输入”， 或选中“字符输入”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 82  显示 名称 说明 外观 选择是否需要字符输入边框，可通过 “更改”键进行外观修改；选择库 1 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 水平对齐 设置字符在外观样式框中的水平对齐方式。 垂直对齐 设置字符在外观样式框中的垂直对齐方式。 密码 设置字符输入是否需要密码保护， 若使用， 则同时选择对应密码级别； 打开 密码操作，请参考 8-Q28 或信捷公司官方网站视频案例。 通知 输入结束后触发目标继电器导通，其复位可手工进行。 显示控制 使用线圈控制字符输入是否显示，当该线圈置 ON 时，显示字符输入。 使能控制 使用线圈控制字符输入是否可被使用， 当该线圈置ON 时，部件不可以被使 用。 弹出键盘 勾选时，会自动弹出小键盘，否则将不会自动弹出键盘。 3、通过部件“ ”进入离线模拟状态，未设置密码级别，轻触字符输入部件，弹出字 符输入键盘，如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 83 键盘按钮直接输入字符，按“ESC”键退出，按“<-”键撤消，按“ENT”确认输入。 4-3-15. 中文输入 通过字符键盘和汉字拼音窗口针对寄存器单元输入中文。 1、单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/中文输入（C）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“中文输入”， 或选中“中文输入”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象 中文输入显示同加了显示控制，使能控制。 名称 说明 站点 设备：当前进行通讯的设备口 站点：通讯设备地址号 对象 设置中文输入对象类型以及地址号 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化， 即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值] (x，y=0，1，2，3……)。 数值 设置中文输入长度，一个寄存器可显示一个中文。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 84 实际操作中，默认为输入汉字和数字，单击键盘上的“汉”，会变更为“A”，可以输 入大写字母和数字，单击“A”，会变更为“a”，可以输入小写字母和数字。大写和小写 字母输入操作，同 ASC 输入；汉字输入操作中，以中文拼音顺序在键盘上输入，“汉字选 择区域”显示几个同音字，通过“上翻”、“下翻”键查找目标汉字；选择后按“ENT”键 确认输入，同时键盘消失；通过“<-”键进行修改；当输入多个汉字时，重复上述步骤。 TouchWin 软件支持 3755 个中文的输入， 一级汉字16-55 区 0xa1b0-0xb05b（V2.E 及 以上版本软件支持 GB2312 全部 6763 个中文的输入）；建立的人机界面程序模拟时中文输 入只支持输入字母和数字，下载到人机界面中支持输入汉字线模拟功能。 4-3-16. 数据设置 实现对象寄存器满足一定条件的赋值功能。 1、单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/数据设置（D）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“数据设置”， 或选中“数据设置”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  操作 名称 说明 功能 对象寄存器的数据运算。 加 对象寄存器数值＋操作数=对象寄存器数值。 减 对象寄存器数值－操作数=对象寄存器数值。 乘 对象寄存器数值 X 操作数=对象寄存器数值。 除 对象寄存器数值÷操作数=对象寄存器数值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 85 名称 说明 常数 操作数值为当前对象寄存器数值。 数据类型 包括十进制、十六进制、浮点数及无符号数。 上限 数据设置对象寄存器的上限，可以输入常数，也可以由寄存器指定。 下限 数据设置对象寄存器的下限，可以输入常数，也可以由寄存器指定。 4-3-17. 数字小键盘 实现数字小键盘的属性设置，与数据输入部件相对应，当未选择“弹出键盘”时，则在 数字输入过程中不会弹出数字键盘，需手动添加数字键盘。 单击菜单栏“部件（P）/小键盘（K）/数字小键盘（D）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 单击目标数据输入框，数字小键盘自动连接此输入框，按“ENT”键完成数据输入。画 面只需放置一个数字小键盘即可给所有的数据输入部件输入数据。 4-3-18. 字符小键盘 实现字符小键盘的属性设置，与字符输入部件相对应，当未选择“弹出键盘”时，则在 字符输入过程中不会弹出字符键盘，需手动添加字符键盘。 单击菜单栏“部件（P）/小键盘（K）/字符小键盘（A）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 单击目标字符输入框，字符小键盘自动连接此输入框，按“ENT”键完成字符输入。画 面只需放置一个字符小键盘即可给所有的字符输入元件输入字母和数字。 4-3-19. 用户输入按钮 系统自带的数字和字符键盘上的所有按键都是由用户输入部件组合而成的， 每个按键对 应一个 ASCII 码，这样输入的数据就能被区分开了，用户可以使用该部件定制输入键盘。 1、单击菜单栏“部件（P）/小键盘（K）/用户输入（U）”或部件栏“ ”图标，移


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 86 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“用户输入按钮”，或选中“用户输入按钮”后单击鼠标右键，选择“属性” 或通过“ ”按钮进行属性设置。  操作  输入：输入按键对应的 ASCII 码。 常用的按键对应的 ASCII 码值，如下所示： 按键 ASCII 码 按键 ASCII 码 1 0X31 2 0X32 3 0X33 4 0X34 5 0X35 6 0X36 7 0X37 8 0X38 9 0X39 0 0X30 ESC 0X1D CLR 0X7F ENT 0XD 4-3-20. 棒图 此功能在于实现目标对象数据值的棒图显示表示， 更为直接， 通常应用于压力变化、液 位变化、温度变化等模拟量。如下图所示，直接反映当前值与满度值之间的关系： 1、单击菜单栏“部件（P）/棒图（B）”或部件栏“ ”图标，移动光标至画面中， 单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“棒图”，或选中“棒图”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性设置。  棒图


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 87 名称 说明 预览 显示当前棒图简易图。 外观 棒图外形设置；针对垂直棒形图，选择向上或向下方式；针对水平棒形图， 选择向左或向右方式；通过“样式”按键转换棒图水平和垂直显示方向，也 可以选择棒图外观显示。 刻度线 设置刻度上限与下限所占百分度，设置主刻度分段数与副刻度分段数。 数据 设置数据类型及上下限值。 4-3-21. 动态图片 实现依据寄存器数值切换图片，寄存器数值范围为 0~15，图片状态（0~15） 1、单击菜单栏“部件（P）/动态图片（M）”或部件栏“ ”图标，移动光标至画面 中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“动态图片”， 或选中“动态图片”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  图片


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 88 图片 0 至图片 15，依次对应“对象”寄存器数值（0~15）；选中目标图片序号，可通 过“改变”选择目标图片（*.bmp 与*.jpg 图片）。 4-3-22. 调用窗口 通过关联线圈动作状态控制（置 ON 或置 OFF）打开或关闭目标窗口。 “M0”置 ON，打开窗口 1 “M0”置 OFF，关闭窗口 1 1、单击菜单栏“部件（P）/窗口（W）/调用窗口（W）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。弹出窗口以调 用窗口元件的位置为基准。 2、 双击“调用窗口”， 或选中“调用窗口”后单击鼠标右键， 选择 “属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象 名称 说明 站点 设备：当前进行通讯的设备口。 站点：通讯设备地址号。 对象 设置调用窗口的触发信号对象类型以及地址号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Mx[Dy]=M[x+Dy 数值] (x，y=0，1，2，3……)。 当触发控制对象被置 ON 时，屏幕上出现被调用窗口，置 OFF 时，此窗口被关闭； 使用中一般设置调用窗口为公用元件，以实现其在所有画面都能执行的目的。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 89  窗口 名称 说明 窗口 设置调用的目标窗口序号。 4-3-23. 窗口按钮 直接控制目标对象窗口的打开或关闭，无需中间继电器及相关线圈。 1、单击菜单栏“部件（P）/窗口（W）/窗口按钮（B）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“窗口按钮”， 或选中“窗口按钮”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  操作 名称 说明 当前窗口 选择时，针对当前窗口操作。 窗口号 输入目标对象窗口号。 动作 选择对窗口操作动作，打开窗口和关闭窗口。 窗口位置 弹出窗口处于编辑画面的坐标位置。 X 设置弹出窗口 X 轴坐标值。 Y 设置弹出窗口 Y 轴坐标值。 “窗口按钮”与“窗口调用”区别为：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 90 4-3-24. 配方下载 所谓配方， 就是由一群类似且又系统的资料组成的， 由于这些资料的相似性， 使用者可 将它们编辑为一组配方， 以方便传送至目标设备， 从而实施有效控制。 因此， 当使用者遇到 一群类似且又系统的资料时，可利用此功能以达到其资料有效及正确传送。 在实际运用中， 由于人机界面具有较大的数据存储空间， 同时利用其显示的方便性， 使 用者可通过人机界面的配方设计来控制 PLC。也就是说，通过人机界面上的配方功能，就 可控制 PLC 资料的读取和回存功能，即上载和下载功能。如下图所示： 因此， 配方功能满足了工业控制中大量数据处理的需求， 实现设备数据与配方数据库之 间的传送过程。配方下载功能即实现了将配方数据库至现场设备数据区的传送功能。 1、单击菜单栏“部件（P）/配方（H）/配方下载（D）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“配方下载”， 或选中“配方下载”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象 窗口按钮 直接控制 打开窗口 关闭窗口 窗口调用 线圈控制部件 控制 打开窗口 关闭窗口 + 下载配方 配方数据组(对应寄存器组) 数据组 1 XXX XXX XXX 数据组 2 XXX XXX XXX 数据组 3 XXX XXX XXX ...................... ...................... 目标设备（比如 PLC） 数据组 1 XXX XXX XXX 数据组 2 XXX XXX XXX 数据组 3 XXX XXX XXX ......................... .......................... 上载配方


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 91 名称 说明 设备数据 数据下载对象寄存器地址信息。 站点 设置连接设备及站点号。 设备 当前进行通讯的设备口。 站点号 通讯设备地址号。 对象 下载目标寄存器地址及序号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值] (x，y=0，1，2，3……)，此处一般不使用间接指定。 配方数据 人机界面内部数据寄存器地址及序号， 一般使用断电保持寄存器PFW， 系统已 默认和人机界面内部对象 PSW40（配方索引号） 链接在一起， 所以在实际使用 中， 此处地址为PFWx[PSW40]=PFW[x+PSW40 数值*倍率] (x=256，257，……)。 数值 设置配方数据单组寄存器字数，根据实际数据容量确定单组字数（配方数据中 的双字（DWord）按照两个字（Word）计算），和配方输入数据间接指定对象 PSW40 的倍率需保持一致，如下图红色标注所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 92  配方 名称 说明 配方组数 配方数据总组数。 在人机界面里有 PSW、PFW 寄存器，PSW 为断电不保持寄存器，PFW 为断电保持 寄存器，一般配方数据都需要断电保持， 所以其会存储在寄存器PFW 中，配方数据被存放 在连续的一组组寄存器中，使用 “配方下载”、“配方上载”按钮操作的时候，就必须使 用 PSW40 作为配方索引号来选择所需要的配方，也可以使用功能键/功能域-数据块传送来 制作配方，此时配方索引可以自己定义。  按键


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 93 名称 说明 文字 修改配方下载按键文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示。 显示控制 使用线圈控制配方下载按键是否显示，当该线圈置 ON 时，显示配方下载。 使能控制 使用线圈控制配方下载按键是否可被使用，当该线圈置 ON 时，按钮不可以被 使用。 延时 可设置延时时间，当按钮被按下到延时时间按钮作用，否则视为无效，按钮无 作用。 寄存器 勾选后可通过寄存器修改延时时间。 按键隐形 设置配方下载按键运行时是否可见，勾选此选项，按键外观、文字禁止操作。 正常 配方下载按键正常显示或按键释放之后显示的状态图片。 按下 配方下载按键按下时显示的状态图片。 更换外观 修改配方下载按键外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库 1 和库 2 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 自定义外观 打开素材库修改配方下载按键外观，属于用户定义的图库，正常和按下状态需 分别设置。 保存外观 存储配方下载按键外观，方便在做程序的时候使用。 密码 设置配方下载按键是否需要密码保护，若使用，则同时选择对应密码级别；打 开密码操作，请参考 8-Q28 或信捷公司官方网站视频案例。 键类型 定义触摸键或薄膜键按键键码， 只针对OP560/MP360/MP760/XMP/XMH/XME 操作，TP/TH/TG/TE/TN/ZG 系列人机界面默认禁止操作，V2.D 及以上版本软 件只针对 XMH/XME 操作。 对齐方式 设置配方下载按键文字内容的对齐方式。 具体操作请参考 8-Q43 和官网视频案例“配方功能”。 4-3-25. 配方上载 与配方下载功能相对应，此功能在于实现设备数据上传至人机界面内部寄存器。 1、单击菜单栏“部件（P）/配方（H）/配方上载（U）”或部件栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“配方上载”， 或选中“配方上载”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  对象


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 94 名称 说明 设备数据 数据上载对象寄存器地址信息 站点 设置连接设备及站点号 设备 当前进行通讯的设备口 站点号 通讯设备地址号 对象 上载源寄存器地址及序号 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值]（x，y=0，1，2，3……），此处一般不使用间接指定 配方数据 人机界面内部数据寄存器地址及序号， 一般使用断电保持寄存器PFW， 系统已 默认和人机界面内部对象 PSW40（配方索引号） 链接在一起， 所以在实际使用 中， 此处地址为PFWx[PSW40]=PFW[x+PSW40 数值*倍率] （x=256，257，……） 数值 设置配方数据单组寄存器字数，根据实际数据容量确定单组字数（配方数据中 的双字 （DWord） 按照两个字 （Word） 计算） ， 和配方数据间接指定对象PSW40 的倍率需保持一致，如下图红色标注所示： 具体操作请参考 8-Q43 和官网视频案例“配方功能”。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 95 4-3-26. 功能键 通过此按键设置实现不同操作功能。 1、单击菜单栏“部件（P）/功能（F）/功能键（F）”或部件栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“功能键”，或选中“功能键”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  功能  按键功能 设置操作方式，包括释放状态、按下状态、释放时、按下时四种方式。  功能项操作 名称 说明 添加 增加可选功能。 修改 对应选项功能属性修改。 删除 清除对应选项功能。 上移 将目标选项功能向上移一个物理位置。 下移 将目标选项功能向下移一个物理位置。 口令 设置密码权限保护功能，通过此功能实现控制权限。 释放状态： 处 于 OFF 状态 释放时：按键下 降沿动作操作 按下时：按键上 升沿动作操作 释放状态： 处 于 OFF 状态 按下状态：处 于 ON 状态


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 96 名称 说明 密码 进行密码保护功能， 选择密码级别， 同时在“系统设置”里设定对应级别密码。 线圈控制 当该位为 ON 时，功能键-设置口令的可选功能有效。  可选功能 选择对应功能，选单击“添加”按钮，增加该功能项至左侧列表中。在左侧列表中，双击 该项或选中该项后单击“修改”按钮，即可进入设置窗口。 （1）置位线圈 对继电器或位置常 ON 状态，功能等同于按钮元件按钮操作设置为置 ON。 （2）复位线圈 对继电器或位置常 OFF 状态，功能等同于按钮元件按钮操作设置为置 OFF。 （3）线圈取反 对继电器或位置取反状态，功能等同于按钮元件按钮操作设置为取反。即为“OFF”状 态，执行“置 ON”操作；为“ON”状态，执行“置 OFF”操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 97 （4）线圈复制 把源线圈的状态复制至目的线圈。 名称 说明 源线圈 读取的继电器或位的地址信息。 目的线圈 写入的继电器或位的地址信息。 （5）画面跳转 实现跳转至指定序号画面。单击“修改”按钮，设置目标画面号即可。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 98 名称 说明 起始画面 系统开机显示画面。 前幅画面 跳转至原来的画面。 画面号 输入跳转画面号。 （6）设置数据 指定对象的指定值设置，功能等同于数据设置元件功能设置为常数。 （7）寄存器复制 源寄存器数值复制至目的寄存器。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 99 名称 说明 源寄存器 读取寄存器的地址信息。 目的寄存器 写入寄存器的地址信息。 （8）用户输入 设置输入按键 ASCII 码制键码，功能等同于用户输入按钮。 （9）打开窗口 根据窗口号打开指定窗口，功能等同于窗口按钮元件动作类型设置为打开窗口。 名称 说明 窗口号 设置指定弹出目标窗口号。 隐式 打开窗口不可见，但窗口中的部件仍起效。 显式 打开窗口在工程画面中可见。 位置 设置弹出窗口左上角处于编辑画面坐标位置。 锁定 设置功能键-打开窗口位置在画面上是否不可移动。 （10）关闭窗口 与打开窗口相对应， 根据窗口号关闭指定窗口， 功能等同于窗口按钮元件动作类型设置 为关闭窗口。 名称 说明 窗口号 目标关闭窗口号。 （11）下载配方 将存在人机界面上的配方数据下载至相应的设备数据区中，功能等同于配方下载元件。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 100 名称 说明 设备数据 数据下载对象寄存器地址信息。 配方数据 人机界面内部数据寄存器地址及序号。 数值 设置配方数据单组寄存器字数， 根据实际数据容量确定单组字数 （配方数据 中的双字（DWord）按照两个字（Word）计算），和配方数据间接指定对 象 PSW40 的倍率需保持一致。 （12）上载配方 将相应设备数据区中的配方数据上载至人机界面，功能等同于配方上载元件。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 101 名称 说明 设备数据 数据下载对象寄存器地址信息。 配方数据 人机界面内部数据寄存器地址及序号。 数值 设置配方数据单组寄存器字数， 根据实际数据容量确定单组字数 （配方数据 中的双字（DWord）按照两个字（Word）计算），和配方数据间接指定对 象 PSW40 的倍率需保持一致。 （13）数据块传送 把指定源地址寄存器数据组，传送至目的地址寄存器数据组，用来做批量数据传送。 名称 说明 源地址 读取寄存器的首地址信息。 目的寄存器 写入寄存器的首地址信息。 数值 设置数据块传送的寄存器数目。 （14）四则运算 针对目标寄存器数值进行四则运算， 并将运算值保存于指定寄存器中， 运算对象可为常 数或变量。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 102 名称 说明 对象 设置功能键-四则运算结果存储器对象类型及地址号 数值 设置数据类型为单字（Word）或双字（DWord） 名称 说明 运算类型 从左至右依次为加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）。 左操作数 包括常量与变量的设定。 右操作数 包括常量与变量的设定。 上限 功能键-四则运算对象寄存器的上限， 可以输入常数， 也可以由寄存器指定。 下限 功能键-四则运算对象寄存器的下限， 可以输入常数， 也可以由寄存器指定。 四则运算暂不支持计算两个浮点常数的运算，可以使用 C 函数来实现其运算。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 103 （15）导入 CSV 数据 导入 CSV 数据功能是信捷 TH（-U）、TG（-U）、TG（-E）、TE（-U）、TE（-E）、 TN（-U）和 TN（-E）系列人机界面特有的把储存在 U 盘里的 CSV 数据导入到人机界面中 的功能。通过该功能，可以把之前存储的数据调入进行查阅或进行人机界面内的数据更新。 ① 源文件 名称 说明 设备号 U 盘编号，使用在人机界面中，该数值固定为 0（V2.C.6i 之前的编程软件 设备号固定为 1）；使用在组态中，为硬盘分区号，C 盘为 0，D 盘为 1， 依次类推，可手动输入或用寄存器动态指定。 控制导入 选择是否由一个位来允许或禁止进行导入操作， 当该位为ON 状态则允许导 入，为 OFF 则禁止导入。 路径/文件 输入 U 盘中要导入的 CSV 文件名称，后缀.CSV 不可更改。 文件名固定 仅以在“路径/文件”中输入的名称作为文件名。 文件名加后缀 编号 以在“路径/文件”中设置的名称+编号的方式来选定文件，编号值最大到 9999，编号可手动输入或通过寄存器动态指定。 开始序号 指定从 CSV 表格的哪一行开始导入，0 表示从第一行导入，开始序号可以 手动输入或通过一个寄存器来指定。 动态指定的文件名只支持数字和字符， 不支持中文， 而且最多只能指定20 个字符， 即 10 个寄存器（必须使用字符输入部件输入文件名）。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 104 ② 数据 名称 说明 寄存器容量 每次要导入的数据组数，不大于 32767。 寄存器模式 数据存储模式，需选择与 CSV 文件相同的模式；先要确定导出的数据地址 中是否含有“循环缓冲区”， 如果有则选择“环形”， 如果无则选择“线性” （一般储存“实时趋势图”、“历史趋势图”、“时间趋势图”、“数据采 集保存”等功能的数据区都会有“循环缓冲区”）。 环形 数据存储到人机界面中达到所设定的组数之后继续按要求存储数据， 从前往 后依次覆盖数据并不断循环。 线性 数据存储到人机界面中按照所设定的参数完成一次存储， 存储完所设定的数 据组数即停止。 添加/删除 添加/删除导入的列信息， 添加列数不大于255（含时间占用的 6 个寄存器） ， 即待导入数据无时间时， 数据可添加列数不大于255， 待导入数据包含时间 时，数据可添加列数不大于 249（255-时间占用的 6 个寄存器=249）。 上移/下移 改变加入的列顺序。 标题 设置标题信息。 数据格式 选择与 CSV 单元格中的数据格式相一致。 数据类型 选择与 CSV 单元格中的数据类型相一致。 位数/小数位 选择与 CSV 单元格中的位数和小数位位数相一致。 ③ 保存 名称 说明 对象 设置导入目的地址的对象类型及首地址，一般设置为人机界面内部寄存器 PSW 或 PFW。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 105 ④ 控制 名称 说明 执行状态 通过位显示当前是否处于导入状态中，为 ON 时，表示处于导入状态中。 执行结果 通过寄存器中的数值来表示导入操作的运行结果；执行结果对照如下： 0：导入成功；1：导入设备不存在；2：内存低；3：路径文件名错误；4： 读写文件失败。 执行进度 通过数值显示表示导入的执行进度 （进度用0~100 间的数值表示，100 表示 完成）。 ⑤ 日期时间 名称 说明 日期时间 选择是否把 CSV 中的时间信息一起导入到人机界面内存中，原 CSV 中无时间信息的，此处设置无效。 日期格式/时间格式 选择显示在人机界面表格中的日期/时间格式。 CSV 表格的标题信息不能随数据一起导入；仅支持 U 盘，不支持移动硬盘，且 U 盘 格式需为 FAT32格式且不大于 16G。 （16）导出 CSV 数据 导出 CSV 数据功能是信捷 TH（-U）、TG（-U）、TG（-E）、TE（-U）、TE（-E）、 TN（-U）和 TN（-E）系列人机界面特有的使用 U 盘来存储数据的功能，该功能可以把存 于人机界面内部寄存器的数据以 CSV 文件的形式存入 U 盘中。CSV 是 Windows EXCEL 支 持的文件格式，使用 EXCEL 可以打开或编辑存在 U 盘中的 CSV 文件。 使用了这个功能后，人机界面的存储能力将大大增强，可以长期保存设备运行的数据， 方便设备维护和生产。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 106 ① 目标文件 名称 说明 设备号 U 盘的编号， 使用在人机界面中，该数值固定为0（V2.C.6i 之前的编程软 件，设备号固定为 1）；使用在组态中，为硬盘分区号，C 盘为 0，D 盘 为 1，依次类推，可手动输入或用寄存器动态指定。 路径/文件 设置存储的 CSV 文件的名称，后缀.CSV 不可更改。 动态指定的文件名只支持数字和字符， 不支持中文， 而且最多只能指定20 个字符， 即 10 个寄存器（必须使用字符输入部件输入文件名）。 名称 说明 文件名固定 仅以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件。 重复导出标题 以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件， 每次存储的时候都把数据表 的表头信息再导出一次，生成的 CSV 表格结构对比如下所示： 勾选“重复导出标题”的 csv 未勾选“重复导出标题”的 csv 文件 文件名自动递增 以在“路径/文件”中设置的名称++编号的方式来生成文件，每导出一次， 文件名后的编号就自动加 1，（编号范围：000~999），生成的文件如图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 107 名称 说明 文件名加后缀 编号 以在“路径/文件”中设置的名称+用户手动设定文件的后缀编号，编号值 最大到 9999，或用一个寄存器来动态指定 日期指定 文件名 以当前的日期（年、月、日）信息来作为文件的名称，（此时在 “路径/ 文件”中所写的文件名无效），生成的文件如下图： 间隔符 生成的 CSV 单组数据之间的间隔符号，默认为“,”，是以常规表格形式 储存，若修改为其它符号，则以该符号为数据之间的间隔，如下图所示： 间隔符为“,”的 CSV 间隔符为“*”的 CSV ② 数据 名称 说明 寄存器容量 每次要导出的数据组数，不大于 32767。 寄存器模式 数据存储模式，需选择与 CSV 文件相同的模式；先要确定导出的数据 地址中是否含有“循环缓冲区”，如果有则选择“环形”，如果无则选 择“线性”（一般储存“实时趋势图”、“历史趋势图”、“时间趋势”、 “数据采集保存”等功能的数据区都会有“循环缓冲区”）。 环形 数据在导出完所设定的组数之后继续按要求导出数据， 从前往后依次覆 盖数据并不断循环。 线性 数据在导出时按照所设定的参数完成一次导出， 导完所设定的数据组数 即停止。 添加/删除 添加/删除 CSV 表格中所含的列标题，添加列数不大于 255（含时间占 用的 6 个寄存器），即待导出数据无时间时，数据可添加列数不大于 255，待导出数据包含时间时，数据可添加列数不大于 249（255-时间 占用的 6 个寄存器=249）。 上移/下移 上/下移动已生成的列标题。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 108 名称 说明 标题 修改当前所选的列标题（反白显示的列）。 数据格式/数据类型 选择和数据源的数据格式/数据类型一致。 位数/小数位 选择和数据源的数据位数/小数位数一致。 ③ 保存 名称 说明 对象 选择数据源保存区域的对象类型和首地址编号， 一般设置为人机界面内 部寄存器 PSW 或 PFW。 ④ 控制 名称 说明 执行状态 通过一个位显示当前是否处于导出状态中， 为ON 时， 即表示处于导出状态中。 执行结果 通过寄存器中的数值来表示导出操作的运行结果；执行结果对照如下： 0：导出成功；1：导出设备不存在；2：内存低；3：路径文件名错误；4：读 写文件失败。 执行进度 通过数值显示表示导出的执行进度 （用0~100 间的数值表示，100 表示完成）。 ⑤ 日期时间 名称 说明 日期时间 选择是否把数据源中的时间信息一起导出到 CSV 中


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 109 名称 说明 日期格式/时间格式 选择显示在 CSV 表格中的日期/时间格式 （17）历史事件导出 历史事件导出功能是把存于人机界面内部的报警记录以 CSV 文件的形式存入 U 盘中。 CSV 是 Windows EXCEL 支持的文件格式， 使用EXCEL 可以打开或编辑存在 U 盘中的 CSV 文件。 导出进度为人机界面内部系统地址 PSW216，不可修改。 ① 外观 名称 说明 列 设置每一列显示的标题名称。默认第一列为“触发时间”， 第二列为 “事件 信息”，第三列为“确认时间”。 显示年 设置是否显示年。 导完后清空 设置信息导出到 U 盘后是否清除原存储在屏上的报警信息。 事件容量 每次要导出的报警个数，不大于 32767。 ② 目标文件


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 110 名称 说明 设备号 U 盘的编号，使用在人机界面中，该数值固定为0；使用在组态中，为硬盘 分区号，C 盘为 0，D 盘为 1，依次类推，可手动输入或用寄存器动态指定。 路径/文件 设置存储的 CSV 文件的名称，后缀.CSV 不可更改。 动态指定的文件名只支持数字和字符， 不支持中文， 而且最多只能指定 20 个字符， 即 10 个寄存器（必须使用字符输入部件输入文件名）。 名称 说明 文件名固定 仅以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件。 重复导出标题 以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件， 每次存储的时候都把数据表 的表头信息再导出一次，生成的 CSV 表格结构对比如下所示： 勾选“重复导出标题”的 csv 未勾选“重复导出标题”的 csv 文件 文件名自动递增 以在“路径/文件”中设置的名称++编号的方式来生成文件，每导出一次， 文件名后的编号就自动加 1，（编号范围：000~999），生成的文件如图： 文件名加后缀 编号 以在“路径/文件”中设置的名称+用户手动设定文件的后缀编号，编号值 最大到 9999，或用一个寄存器来动态指定 日期指定 文件名 以当前的日期（年、月、日）信息来作为文件的名称，（此时在 “路径/ 文件”中所写的文件名无效），生成的文件如下图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 111 ③ 事件 添加历史事件导出消息，有两种方法：一种是手动逐条添加，另外一种是导入已编辑 好事件信息的 CSV 格式数据表格。  手动添加可以单个事件信息添加，或者批量添加。 名称 说明 添加 添加导出历史事件信息。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个实时事件， 一次性添加事件触发线圈数 量最大为 100。 修改 修改历史事件显示信息。 删除 删除历史事件显示信息。 导入 CSV 导入电脑中编辑好的.CSV 格式的历史信息。 导出 CSV 将事件中添加的历史事件以.CSV 格式导出到电脑中。 修改历史事件显示：选中被修改历史事件显示对象，双击鼠标或单击“修改”按钮，弹 出如下对话框： 名称 说明 线圈 设置触发实时信息的线圈对象类型及地址号。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 112 名称 说明 事件描述 修改事件历史事件显示内容。 触发方式 设置线圈在上升沿还是下降沿触发报警信息。  导入 CSV 数据表格 直接点击 批量导入历史事件信息。操作步骤如下： 1）编辑历史事件信息的数据表格，新建 Excel 表格，点击保存选择.CSV 格式保存。 CSV 数据表格里历史事件信息的编辑格式及说明： 以“PLC.1.M[0]”进行说明： 名称 说明 PLC 对应该条历史事件信息来自触摸屏的串口设备，PLC 表示来自 PLC 口设备， DOWNLOAD 表示来自 DOWNLOAD 口设备。 1 对应该条事件信息来自触摸屏串口设备的设备站点号，样例中站号设的是1。 M[0] 表示该条事件信息对应的通讯串口连接设备的元件名称及编号。 2）导入编辑好的事件信息.CSV 表格。 点击属性消息栏下发的 ， 选择要导入的历史事件信息表格名称， 点击 “打开” 即完成导入， 点击 “确定” 完成历史事件列表的设置。 注： 历史事件信息表格格式必须为.CSV。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 113 3）导出 CSV 操作步骤： 编辑好历史事件信息内容，直接点击导出CSV ，将弹出路径，选择保存路径、 名称格式保存即可；保存的数据格式只能是 CSV 格式。 ④ 保存 名称 说明 对象 选择数据源保存区域的对象类型和首地址编号，一般设置为人机界面内部寄 存器 PSW 或 PFW（推荐使用掉电保持型 PFW）


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 114 （18）函数调用 调用 C 语言的函数功能，可以完成更多、更复杂的运算和通讯。 名称 说明 函数名 从下拉菜单中选择需要调用的函数。 执行模式 功能函数的执行的环境可以是多任务并行的。 并行执行 调用该功能函数的任务， 创建新的任务来执行函数， 调用者则继续后继处理。 顺序执行 调用该功能函数的任务， 只有在该功能函数执行完后， 才能继续后继的处理， 因此该功能函数必须有合适的退出条件。 关于函数调用相关介绍和使用说明，请参考本手册第 7 章。  按键 名称 说明 文字 修改功能键文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示。 显示控制 使用线圈控制功能键是否显示，当该线圈置 ON 时，显示功能键。 使能控制 使用线圈控制按钮是否可被使用，当该线圈置 ON 时，按钮不可以被使用。 延时 可设置延时时间，当按钮被按下到延时时间按钮作用，否则视为无效，按钮


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 115 名称 说明 无作用。 寄存器 勾选后可通过寄存器修改延时时间。 按键隐形 设置功能键按键运行时是否可见，勾选此选项，功能键按键外观、文字禁止 操作。 正常 功能键按键正常显示或按钮释放之后显示的状态图片。 按下 功能键按键按下时显示的状态图片。 更换外观 修改功能键按键外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库 1 和库 2 的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改。 自定义外观 修改功能键按键外观，属于用户定义的图库。 保存外观 存储功能键按键外观，方便在做程序的时候使用。 密码 设置功能键按键是否需要密码保护，此处不开放使用，如果功能键中某可选 功能需要加密，请使用功能选项中的“口令”加密。 键类型 定义触摸键或薄膜键按键键码，只针对 OP560/MP360/MP760/XMP/XMH/ XME 操作，TP/TH/TG/TE/TN/ZG 系列人机界面默认禁止操作，V2.D 及以上 版本软件只针对 XMH/XME 操作。 对齐方式 设置功能键按键文字内容的对齐方式。 4-3-27. 功能域 通过系统内部或某些预定逻辑条件实行触发动作，与功能键相类似，区别如下： 与功能键需要手动触发操作不同的是， 功能域是在设定条件成立后实现自动触发， 并 非只依靠按键的触发，在屏中为隐藏效果；使用中一般设置功能域为公用元件，以实现其 在所有画面都能执行的目的。 1、单击菜单栏“部件（P）/功能（F）/功能域（F）”或部件栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。“功能域”部件 为隐形按键，下载至人机界面内不可见。 2、双击“功能域”，或选中“功能域”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  模式


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 116 名称 说明 画面开始 功能域所处画面被调用后第一次扫描，相关功能被执行一次。 线圈触发 上升沿是指指定线圈从 OFF 跳至 ON 时，相关功能被执行一次； 下降沿是指指定线圈从 ON 跳至 OFF 时，相关功能被执行一次。 定时（秒） 所处画面被调用时，执行相关功能，并以间隔时间（可设置）执行相关功能。 数据输入框 输入执行周期值。 立即执行 选择时，画面调用时立即执行功能域指定功能；未选择执行时，画面调用第 一个周期不执行该功能，第二个周期开始以设置时间间隔执行该功能。 连续 所处画面被调用时，每次扫描都会执行相关功能；选择“定时”或“连续” 选项时， 可选择 设置控制线圈， 即当只有 此线圈被置 ON 的前提下，此功能执行。 下载后第 1 次 扫描 画面下载后第一次扫描，相关功能被执行一次。 开机后第 1 次 扫描 系统上电开机后第一次扫描，相关功能被执行一次。 动作模式用户只能选择一个触发动作。  功能 其功能设置同“功能键”，请参考第 4-3-24 节相关说明。 T 画面调用 周期时间 t 周期时间 t 周期时间 t 执行动作 执行动作 未选择“立即执行” T 画面调用 周期时间 t 周期时间 t 周期时间 t 执行动作 执行动作 未选择“立即执行”


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 117 4-3-28. 离散数据柱形图 将离散寄存器内数值以柱形图或折线图的方式表现。 以离散寄存器序号为横坐标，其内数值为纵坐标。从左至右序号 1~4 代表数值依次为 PFW300、PFW302、PFW304、PFW306。 1、单击菜单栏“部件（P）/柱形图（P）/离散数据柱形图（F）”或部件栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“离散数据柱形图”，或选中“离散数据柱形图”后单击鼠标右键，选择“属 性”或通过“ ”按钮进行属性设置。  对象 名称 说明 添加/删除 增加/清除数据寄存器。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量 最大为 100。 上移/下移 更改寄存器所属排列顺序。 修改 进行对应寄存器属性修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 118  显示 名称 说明 额度 数值轴设置，包括满度值及零度值，分别对应最大值及最小值。 数据格式 包括十进制、十六进制、浮点数及无符号数。 图案模式 数值以折线、点、柱条线形式表现。 4-3-29. 连续数据柱形图 将连续寄存器内数值以柱形图或折线图的方式表现，只需设置寄存器首地址。 四柱形从左至右依次为：PFW300、PFW301、PFW302、PFW303。 1、单击菜单栏“部件（P）/柱形图（P）/连续数据柱形图（C）”或部件栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“连续数据柱形图”，或选中“连续数据柱形图”后单击鼠标右键，选择“属 性”或通过“ ”按钮进行属性设置。  对象 与“离散数据柱形图”相区别的是：无须设置每个寄存器，只须设置起始寄存器地址。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 119 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口 站点号 通讯设备地址号 对象 设置连续数据柱形图对象类型及地址号； 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化， 即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值]（x，y=0，1，2，3……） 数值 设置数据类型为单字或双字，浮点数需设置为双字（DWord）  显示 名称 说明 数据个数 设置采集寄存器个数。 额度 数值轴设置，包括满度值及零度值，分别对应最大值及最小值。 数据格式 包括十进制、十六进制、浮点数及无符号数。 图案模式 数值以折线、点、柱条线形式表现。 例如： 对象中设置为PFW300， 个数为5， 那么， 此柱形图连续显示PFW300、PFW301、 PFW302、PFW303、PFW304 内 5 个寄存器的数值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 120 4-4. 显示器栏 显示器栏包括了设备图形处理或趋势图方面的所有基本按钮。 从左到右排列依次为： 日期、 时钟、 蜂鸣器、 背景灯、 刻度、 仪表、 阀门、 管道、 水泵、 风机、电机、反映罐、变频器报警信息提示、滚屏文字、实时趋势图、历史趋势图、XY 趋 势图、时间趋势图、数据移动按钮、报警列表、实时事件显示、历史事件显示、通用表格、 数据采集保存、数据采集导出。 4-4-1. 日期 实现年、月、日日期显示。 1、单击菜单栏“部件（P）/基本工具（C）/日期（D）”或显示器栏“ ”图标，移 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“日期”或选中“日期”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮进 行属性修改。  显示 名称 说明 显示样式 设置时间显示格式  颜色 名称 说明 种类 选择要修改颜色的类型 颜色 设置被选择种类的颜色 背景透明 设置日期显示背景是否透明


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 121 数字背景色、文字背景色只有在“背景透明”未选中情况下，才有效。 4-4-2. 时钟 实现时、分、秒时钟显示。 1、单击菜单栏“部件（P）/基本工具（C）/时钟（T）”或显示器栏“ ”图标，移 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“时钟”，或选中“时钟”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。 名称 说明 显示例 预览设置的时钟显示格式。 显示样式 设置时钟显示格式。 秒设置 设置是否要显示时钟-秒。  颜色 名称 说明 种类 选择要修改颜色的类型。 颜色 设置被选择种类的颜色。 背景透明 设置日期显示背景是否透明。 数字背景色、文字背景色只有在“背景透明”未选中情况下，才有效。 4-4-3. 蜂鸣器 触发条件满足时，蜂鸣器响铃。 1、单击菜单栏“部件（P）/基本工具（C）/蜂鸣器（B）”或显示器栏“ ”图标，


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 122 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。“蜂鸣器” 部件为隐形按键，下载至人机界面内不可见。 2、双击“蜂鸣器”，或选中“蜂鸣器”后右击鼠标，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 站点号 通讯设备地址号。 对象 设置蜂鸣器响的触发信号对象类型及地址号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Mx[Dy]=M[x+Dy 数值]（x，y=0，1，2，3……）。  蜂鸣器 名称 说明 响铃模式 设置响铃模式 一下 条件满足时，仅响一次 持续 条件满足时，连续响铃 使用蜂鸣器做报警提示， 一般设置蜂鸣器为公用元件， 以实现其在所有画面都能执行 的目的。 4-4-4. 背景灯 实现是否显示背景灯启动， 背景灯控制线圈被触发时， 屏幕背景灯打开， 即退出屏保黑 色屏幕，未进入屏保前或屏保设置为画面显示，则该功能无效。 1、单击菜单栏“部件（P）/基本工具（C）/背景灯（L）”或显示器栏“ ”图标，


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 123 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。“背景灯” 部件为隐形按键，下载至人机界面内不可见。 2、双击“背景灯”，或选中“背景灯”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性修改。  对象 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 站点号 通讯设备地址号。 对象 设置背景灯的触发信号对象类型及地址号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即 Mx[Dy]=M[x+Dy 数值]（x，y=0，1，2，3……）。 4-4-5. 刻度 1、单击菜单栏“部件（P）/基本工具（C）/刻度（S）”或显示器栏“ ”图标，移 动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“刻度”，或选中“刻度”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  刻度


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 124 名称 说明 类型 设置刻度外观显示形式，大致可分为水平方式、垂直方式及圆弧方式。 参数 设置显示方式、主副刻度数显示及刻度颜色。 右部 设置刻度显示在右边。 左部 设置刻度显示在左边。 边界隐形 设置刻度边线隐形。 主刻度数 设置主刻度显示段数。 副刻度数 设置副刻度显示段数。 刻度颜色 设置刻度线显示颜色。 刻度元件一般被用来绘制表格。 4-4-6. 仪表 将对象寄存器数据以仪表指针形式表现。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/仪表（I）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“仪表”，或选中“仪表”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 125  显示 名称 说明 文字 设置是否显示仪表文字，并可设置是否使用多语言显示 外观 设置仪表图片显示方式，单击“更改”可以选择显示的图片方式  设置 名称 说明 方向 指针随刻度增加旋转方向设定。 图形 设置仪表指针的粗细、主副刻度数。 数据类型 设置仪表对象的数据类型。 数据 设置仪表量程、危险值、报警值，并且危险值、报警值根据需要可选。 上危险值 范围在设定值~最大量程之间，如上所示在 90~100 之间。 上报警值 范围在设定值~上危险值之间，如上所示在 80~90 之间。 下报警值 范围在下危险值~设定值之间，如上所示在 10~20 之间。 下危险值 范围在最小量程~设定值之间，如上所示在 0~10 之间。 上危险值大于等于上报警值，下报警值大于等于下危险值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 126 4-4-7. 阀门 模拟线程控制系统阀门运作功能。 例：如下阀门状态分别处于关闭状态及打开形式下的流通状态。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/阀门（V）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“阀门”，或选中“阀门”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象 阀门对象：设置触发阀门开关的位信号，当触发信号为 ON 时，阀门显示为打开状态； 当触发信号为 OFF 时，阀门显示为关闭状态； 流通对象： 控制阀门内流体是否流通， 当该流通对象为ON 时， 阀门内流体处于流通状 态，当流通对象为 OFF 状态时，阀门内流体处于静止状态。  阀门


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 127 名称 说明 样式 预览阀门外观，通过更换外观或自定义外观修改阀门的样式，用户还可以将 已使用的外观进行存档。 更换外观 修改阀门外观。 自定义外观 用户自定义阀门外观，不同状态需分别设置。 保存外观 保存阀门外观，作为模板使用。 流向 选择阀门液体流动方向。 操作 设定阀门动作。 导通 触发后，阀门始终处于打开状态。 关闭 触发后，阀门始终处于关闭状态。 导通/关闭 首次触发，阀门处于打开状态，再次触发，阀门处于关闭状态，即取反。 瞬时导通 按下时，阀门处于开启状态；释放时，阀门处于关闭状态。  速度 名称 说明 恒定速度 设定流体流动速度，但是范围要在最小值与最大值之间。 寄存器指定 根据寄存器数值决定流体流动速度，范围要在最小值与最大值之间。 最小/大值 输入流通速度下/上限值。 4-4-8. 管道 模拟现场控制系统管道动作。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/管道（P）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“管道”，或选中“管道”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 128 对象线圈为 ON 状态时，管道内流体处于流通状态，为 OFF 状态时，管道内流体处于 静止状态。  外观 名称 说明 外观 预览管道外观，通过更换外观或自定义外观修改管道的样式，用户还可以将 已使用的外观进行存档。 更换外观 修改管道外观。 自定义外观 用户自定义管道外观，不同状态需分别设置。 保存外观 保存管道外观，作为模板使用。 方向 选择管道流体流动方向。  速度 名称 说明 恒定速度 设定流体流动速度，但是范围要在最小值与最大值之间。 寄存器指定 根据寄存器数值决定流体流动速度，范围要在最小值与最大值之间。 最小/大值 输入流通速度下/上限值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 129 4-4-9. 水泵 模拟现场水泵运行过程。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/水泵（U）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“水泵”，或选中“水泵”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象 对象线圈为 ON 状态时，水泵内流体处于流通状态；为 OFF 状态时，水泵内流体处于 静止状态。  外观 名称 说明 外观 预览水泵外观，通过更换外观或自定义外观修改水泵的样式，用户还可以将 已使用的外观进行存档。 更换外观 修改水泵外观。 自定义外观 用户自定义水泵外观，不同状态需分别设置。 保存外观 保存水泵外观，作为模板使用。 方向 选择水泵内流体流动方向。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 130 4-4-10. 风机 实现模拟现场风机运行过程。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/风机（A）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“风机”，或选中“风机”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象 对象线圈为 ON 状态时，风机内流体处于流通状态；为 OFF 状态时，水泵内风机处于 静止状态。  外观 名称 说明 外观 预览风机外观，通过更换外观或自定义外观修改风机的样式，用户还可以将 已使用的外观进行存档。 更换外观 修改风机外观。 自定义外观 用户自定义风机外观，不同状态需分别设置。 保存外观 保存风机外观，作为模板使用。 方向 选择风机风流动方向。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 131 4-4-11. 电机 模拟电机运行过程。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/电机（M）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“电机”，或选中“电机”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ”按钮 进行属性修改。  对象 对象线圈为 ON 状态时，电机处于开启状态；为 OFF 状态时，电机处于关闭状态。  图形 名称 说明 ON 图形 预览电机运行时显示图形。 OFF 图形 预览电机停止时显示图形。 更换外观 修改电机外观。 自定义外观 用户自定义电机外观，ON 图形和 OFF 图形需分别设置。 保存外观 保存电机外观，作为模板使用。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 132 4-4-12. 反应罐 实现反应罐运行过程。 1、单击菜单栏“部件（P）/设备（V）/反应罐（R）”或显示器栏“ ”图标，移动 光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“反应罐”，或选中“反应罐”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性修改。  对象 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 站点号 通讯设备地址号。 对象 显示当前反应罐的寄存器对象类型以及地址号。 间接指定 设置当前地址偏移量，当前寄存器地址随着间接指定寄存器值变化而变化， 即 Dx[Dy]=D[x+Dy 数值]（x，y=0，1，2，3……）。 数值 设置数据类型为单字或双字，浮点数需设置为双字（DWord）。  范围


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 133 名称 说明 满度值 设定反应罐液位显示的最大值数值，可使用变量进行寄存器动态设置。 零度值 设定反应罐液位显示的最小值数值，可使用变量进行寄存器动态设置。 使用报警 根据当前报警提示，显示水位是否正常。 上限值＜满度值 上限报警：范围在上限值~满度值； 下限值＞零度值 下限报警：范围在零度值~下限值； 报警形式可分为快报警与慢报警两种形式。  样式 名称 说明 改变样式 修改反应罐显示外观。 自定义样式 自定义反应罐的显示外观。  刻度 名称 说明 主刻度数 设置反应罐主刻度值。 副刻度数 设置反应罐副刻度值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 134 4-4-13. 变频器报警信息提示 根据当前寄存器的值显示相应字符串内容，此功能只供 PLC 设备类型是变频器条件下 使用，请用户注意选择。 1、单击菜单栏“部件（P）/变频器报警信息（N）”或显示器栏“ ”图标，移动光 标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、双击“变频器报警信息显示”，或选中“变频器报警信息提示”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ”按钮进行属性修改。  对象 名称 说明 设备 当前进行通讯的设备口。 站点号 通讯设备地址号。 对象 显示当前报警信息提示的寄存器对象类型以及地址号。 数值 设置数据类型为单字或双字。  显示


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 135 名称 说明 内容 编辑可变文字串显示内容，并可设置是否使用多语言。 添加 增加一条显示信息。 删除 删除一条显示信息。 外观 设置文字串显示的背景外观，默认不显示。 对齐 设置文字串水平和垂直对齐方式。 线圈控制 使用线圈控制变频器报警信息提示是否显示，当该线圈置 ON 时，显示变频 器报警信息提示。 4-4-14. 滚屏文字 实现走马灯显示公司的 Logo 或报警信息。 1、单击菜单栏“部件（P）/滚屏文字（S）”或显示器栏“ ”图标，移动光标至画 面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。 2、 双击“滚屏文字”， 或选中“滚屏文字”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性修改。  消息 名称 说明 线圈控制 包括总是显示和线圈控制两种方式。 总是显示 直接在显示内容中输入要走马灯的文字串就可以了。 受限制的 首先设置触发线圈的地址，然后在显示内容输入文字串。 显示内容 右击显示内容可进行复制内容、新建文字、新建可变文字、新建数据显示和 删除显示内容操作，双击显示内容部分，可修改显示内容、字体、颜色。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 136 名称 说明 新建显示内容 通过右击序号进行消息的新建。  常规 名称 说明 Y 位置 显示滚屏文字在画面中编辑的纵坐标位置，滚屏文字部件的宽度总是和当前编 辑画面宽度一致。 消息间隔 设置连续显示消息之间的距离间隔，单位为像素。 滚屏速度 设置文字滚动速度，0.1s（100ms） 走几个像素， 即数值越大 ，滚动速度就越快。 滚屏文字只能用于用户画面中，不可用于用户窗口。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 137 4-4-15. 实时趋势图 采集现场数据实现图像实时显示， 如采集温度、 压力、 液位等数据， 通过曲线或柱形图 或点状图显示出来。 如下示例采集数据寄存器 D0 内数值， 数据个数为20， 采集周期为1 秒， 保存首地址为 PSW301，实时趋势图如下所示： 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/实时趋势图（R）”或显示器栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“实时趋势图”，或选中“实时趋势图”后单击鼠标右键，选择“属性”或通 过“ ”按钮进行属性修改。  趋势图 名称 说明 添加 增加数据采集寄存器对象。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量最 大为 100。 修改 修改添加的对象属性，也可双击添加的对象直接进行属性的修改。 删除 删除采集的寄存器对象。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 138 （1）对象 名称 说明 对象 显示当前趋势图的寄存器对象类型及地址号。 数值 设置数据类型为单字或双字，浮点数需设置为双字（DWord）。 （2）趋势 名称 说明 数据个数 采集数据总容量。 采集周期 采集数据时间间隔。 数据格式 包括十进制、十六进制、浮点数、无符号数。 额度 设置趋势图纵坐标的最大值及最小值。 显示 趋势图图形显示模式及运动模式，有折线、点、柱条线三种模式。 显示模式 图形运动模式，笔走纸不走、纸走笔不走。 笔走纸不走 当前曲线随着采集数据量，一直向右绘制图像。 纸走笔不走 根据当前采集到数据在坐标轴最右端绘制图形，绘制出的图形向坐标轴左端移 动显示。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 139 如下左图所示，为笔走纸不走模式：当前采集数据，随数据量增加往后递增； 如下右图所示， 为纸走笔不走模式： 当前采集到的数据处于固定位置， 绘制出的图形向 坐标轴左端移动显示。 （3）采集 名称 说明 控制 通过触发线圈控制数据采集，当触发线圈置 ON 时进行数据采集。 （4）保存 名称 说明 对象 设置数据采集保存寄存器首地址。 自动分配 由系统自动分配，将采集到的数据保存到人机界面 PSW 地址中；如果需要对 趋势图进行清空等操作，请不要使用自动保存功能。 实时趋势图采集数据保存在人机界面内部地址 PSW、PFW 中，占用的寄存器总数= [ 趋势源中数据源个数 m 个寄存器 （按 Word 计算， 双字DWord 占用两个寄存器）+ 时间 （年月日时分秒 6 个寄存器，趋势图默认会存储时间）]*数据个数 n。清空趋势图操作请参 考 8-Q42。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 140 （5）颜色 设定曲线显示颜色。 至此，通过（1）~（5）采集对象及其曲线显示部分设置完毕。  颜色 设置当前趋势图的坐标轴颜色。 4-4-16. 历史趋势图 与实时趋势图区别， 历史趋势图不仅可以显示当前采集的数据图形， 还可以记录历史数 据图形， 使用数据移动按钮可以对历史数据图形进行浏览， 查看过去所采集到的数据， 有利 于监控数据的稳定性。 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/历史趋势图（H）”或显示器栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“历史趋势图”，或选中“历史趋势图”后单击鼠标右键，选择“属性”或通 过“ ”按钮进行属性修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 141  趋势源 名称 说明 添加 增加数据采集寄存器对象。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量最 大为 100。 删除 删除采集的寄存器对象。 修改 修改添加的对象属性，也可双击添加的对象直接进行属性的修改。 （1）寄存器 名称 说明 对象 显示当前历史趋势图的寄存器对象类型及地址号。 数值 设置数据类型为单字或双字，浮点数需设置为双字（DWord）。 （2）趋势数据


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 142 名称 说明 数据格式 设置采集对象寄存器的数据格式。 额度 设置数轴最大数值与最小数值。 （3）颜色 设定曲线显示颜色。  显示 名称 说明 每屏数据 绘制的曲线图形总是在趋势图上能看到的数据组，若每屏数据设置为 5，如下 所示： 数据容量 采集数据总容量，总容量是由每条采集数据信息组成。 采集周期 数据采集时间间隔。 时间 时间刻度显示形式。 控制 通过线圈来控制趋势图是否进行采集。 当前数据 保存每屏所显示数据组的第一组数据，它所占用寄存器的个数 =当前被采集对 象 m 个寄存器＋采集时间 6 个寄存器。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 143 名称 说明  对象 名称 说明 对象类型 设置存储数据寄存器类型及首地址号，一般使用断电保持寄存器PFW。 自动分配 勾选“自动分配”，人机界面系统会根据用户选定的对象类型，自动分配存； 一个工程中有多个图表，请不要使用自动分配，以避免数据存储地址重复造成 的数据错乱储区域。 4-4-17. XY 趋势图 预先在趋势图中设定好参考曲线， 现场用户根据实际操作采集曲线， 与参考曲线进行比 较，分析现场数据是否稳定，有利于用户及时排查问题。 XY 趋势图应用，采集对象 X 轴为寄存器 PSW300、Y 轴为寄存器 PSW301，与目标曲 线进行对比，同时 PSW300 及 PSW301 分别以 1s 为周期加 2 和加 5。 目标曲线函数方程为： XY  ；实际数据采集函数方程为： X2 5Y  ； 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/XY 趋势图（X）”或显示器栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“XY 趋势图”，或选中“XY 趋势图”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过 “ ”按钮进行属性修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 144  坐标 名称 说明 数据类型 选择采集数据的数据类型，如无符号数、十进制、十六进制、浮点数。 分段数 根据横向/纵向上下限值，设置横向/纵向的刻度，范围限制为 1 到 255。 数值显示 设定是否显示横向/纵向刻度值。 上/下限值 设定横向/纵向最大/最小值。 外观 设置 XY 趋势图坐标颜色、刻度颜色和显示数值的颜色。 背景 设置 XY 趋势图背景色，默认不选。  设定曲线 名称 说明 添加/删除 增加或删除一条参考曲线。 颜色 通过下拉框设置参考曲线的颜色。 曲线模式 选择曲线显示模式，折线或点模式。 点坐标 添加参考曲线坐标点，点击“坐标点”弹出如上图所示对话框。 添加/删除 增加/删除参考曲线坐标点。 设定点 选中左边的坐标点，在右边设置 X 值、Y 值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 145  采集曲线 名称 说明 添加/删除 增加或删除一条采集曲线。 X/Y 轴对象 设定采集曲线 XY 轴坐标寄存器地址。 参数设定 单击“参数设定”设定按钮， 设置采集曲线的更新方式、 刷新时间、 颜色、 最大点数及显示模式。 更新方式 选择采集 XY 轴数据绘制曲线的方式。 定时 周期采集数据，绘制曲线。 X 值/Y 值变化 根据 X 轴/Y 轴寄存器变化采集数据，绘制曲线。 X 值或 Y 值变化 根据 X 或 Y 轴寄存器变化采集数据，绘制曲线。 刷新间隔 设置采集数据周期，此项设置只有在更新方式设置为定时，才有效。 颜色 设置绘制采集曲线的显示颜色。 最大点数 设置最多可采集多少组坐标点数据。 曲线模式 选择绘制的曲线模式，分折线、点两种模式。 自动保存 选中“自动保存”，系统自动分配存储区域将采集到的数据保存到人机界 面中，否则，用户自己设置存储区域地址；如果需要对趋势图进行清空等 操作，请不要使用自动保存功能。 掉电保持 选择是否要掉电记忆采集的数据，在选择“自动保存”时有效。 采集控制 通过触发线圈控制是否采集，可选。 清空趋势图操作请参考 8-Q42，趋势图翻页请参考 4-4-21。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 146 4-4-18. XY 折线图 通过采集现场连续 2 组寄存器的数据， 形成一组或两组连续的坐标点， 以点、 线或点线 的方式绘制图形，显示出来，有利于现场工程师分析数据的准确性。 本案例采集连续寄存器 PSW300~PSW309、PSW310~PSW319 的值，形成连续的 10 个 坐标点绘制一条曲线，通过 PSW256 控制其显示方式。 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/XY 折线图（Y）”或显示器栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“XY 折线图”，或选中“XY 折线图”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过 “ ”按钮进行属性修改。  图形 名称 说明 外观 修改 XY 折线图边框及背景颜色。 样式 选择折线显示方式，有线、点、点-线三种方式。 线属性 设置折线的线型/宽度/颜色，此项设置在显示方式为“点”时无效。 线属性样式 线的绘制方式，有实线、虚线两种方式。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 147 名称 说明 点属性 设置折线的点型/宽度/颜色，此项设置在显示方式为“线”时无效。 点属性样式 点的绘制方式，有方形、圆形两种方式。  采集 名称 说明 XY 轴数据来自同一数据区 设置 XY 轴连续坐标点的数据是否从同一组寄存器获取数据。 （1）如上所示，勾选“XY 轴数据来自同一数据区”，XY 轴坐标点数据等于 PSW300 为起始的地址一组连续寄存器区域数据， 即第一个坐标点 （x，y）=（PSW300 的值，PSW300 的值），依次（PSW301 的值，PSW301 的值）……； （2）若未选择“XY 轴数据来自同一数据区”，XY 轴坐标点数据则分别由两组连续寄 存器数据组成，如下所示，具体可以参考上面举出的应用实例。 名称 说明 X/Y 轴参数设定 单击此按钮，设置 X/Y 轴坐标点的数据类型、数值的最大/小值。 寄存器指定 若勾选，由寄存器指定绘制折线的坐标点个数；若未勾选，用户直接在 可编辑区域输入数据，设定坐标点个数。 数据个数 标识坐标点个数。 初始状态 设置刚开始运行时，折线采集到数据绘制的模式，用户可以选择不绘、 绘一次、循环重绘三种模式。 寄存器控制 通过寄存器的值选择折线的绘制模式。 当寄存器值=1 时 清空重绘：先清除之前绘制的折线，再绘制一条新的折线。 当寄存器值=2 时 保留并重绘：在之前绘制的折线上再绘制新的坐标点。 当寄存器值=3 时 清空：清除当前显示的折线。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 148 名称 说明 当寄存器值=4 时 循环重绘：保持连续的自动绘制。 用户也可以通过数据移动按钮设置折线的绘制模式，实现效果和通过寄存器控制效果一 致，具体请参考 4-4-21 节。 4-4-19. 时间曲线 以时间单位采集数据最终以曲线的形式显示出来。 当前曲线的存储模式为存满为止，时间间隔为 1s，用户可调整时间间隔： 当前曲线的存储模式为循环覆盖，采集周期为 3s： 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/时间趋势图（T）”或显示器栏“ ”图 标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 149 2、 双击“时间曲线”， 或选中“时间曲线”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ” 按钮进行属性修改。  普通 名称 说明 存储容量 存储数据总容量，总容量是由多组存储信息组成，如存储容量设为 10 即表示 10 条存储信息。 根据存储模式的不同， 每组存储信息占用当前人机界面寄存器 数也不同，计算方法如下： 循环覆盖：每组寄存器数=曲线占用寄存器数 n+存储时间 6 个 （年月日时分秒） 存满为止：每组寄存器数=曲线占用寄存器数 n+采集时间 （由时间轴设置决定）。 存储模式 设置曲线存储模式。 循环覆盖 数据存满，从开始继续存储，采集的新数据覆盖原来的数据，直到存满为止， 再次从开始周而复始的重复存储， 当“动态模式”线圈为 OFF 状态或固定模式 设置为“停止”时，数据存满，停止循环采集。 存满为止 数据存满，停止数据存储。 采集模式 设置数据采集模式，此模式只有存储模式设为循环覆盖模式才有效。 周期采集 以时间为单位，采集数据，最小单位 1s；勾选“采集控制”，当线圈触发时， 开始周期采集数据，否则停止采集；“动态模式”和“固定模式”设置采集存 储模式，当“动态模式”线圈为 ON 状态或固定模式选择“循环”时，以循环 的方式进行采集存储数据， 当“动态模式”线圈为 OFF 状态或固定模式选择“停 止”时，当数据存满，停止循环采集。 触发采集 以受控对象上升沿信号触发采集动作，每一个上升沿动作采集对象数据一次。 “动态模式”和“固定模式”都可以设置采集存储模式， 但是两种模式不能同时执行；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 150 若勾选“动态模式”，“固定模式”禁止操作。  外观 名称 说明 显示栅格 选择是否为显示栅格。 时间类型 选择时间轴时间显示类型。 初始时间轴 设置时间轴量程，最小单位 s。 时间轴分段 对整个时间轴进行分段。 刻度段数 根据时间轴分段，设置是否每个段数上都要显示刻度值。 Y 轴分段 对整个 Y 轴进行分段。 刻度段数 根据 Y 轴分段，设置是否每个段数上都要显示刻度值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 151  线 名称 说明 添加 增加采集曲线。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量最 大为 100。 删除 删除采集曲线。 折线 将采集的数据根据时间以画折线的方式显示在曲线图上。 点 将采集的数据根据时间以画点的方式显示曲线图上。 柱条线 将采集的数据根据时间以画柱状线的方式显示曲线图上。 颜色 选中目标的曲线，在“颜色”下拉框中可以设置相应曲线显示的颜色。 采集 设置显示曲线的采集对象，用户单击按钮可以自行设置寄存器地址号，此选项 在存储模式为“循环覆盖”时有效。 名称 说明 开始组 设定是否要显示 Y 坐标轴刻度数据。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 152 未勾选“开始组” 勾选“开始组” （1）默认第一条曲线，“开始组”不能设置； （2）若曲线未勾选“开始组”设置，曲线的“初始最大值”和“初始最小值”参考其 上一条曲线“初始最大值”和“初始最小值”。 名称 说明 显示刻度 是否在曲线刻度值，单击“格式”按钮可设置刻度位数、小数位、是否 前导 0、字体、颜色，单击“格式”按钮即直接修改设置。 数据类型 设定曲线数据类型： 字节 （BYTE） ， 单字 （WORD） ， 双字 （DWORD）。 初始最小/最大值 设定曲线显示的最小/最大值。  对象 依据存储方式的不同，用来存储或设置采集数据。 （1）存储模式设为循环覆盖，用来存储采集的数据以及时间；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 153 名称 说明 对象类型 设置存储数据寄存器类型及首地址号 自动分配 勾选“自动分配”，人机界面系统会根据用户选定的对象类型，自动分 配存储空间保存采集到的数据；一个工程中有多个图表，请不要使用自 动分配，以避免数据存储地址重复造成的数据错乱。 （2）存储模式设为存满为止，用来设定采集数据寄存器地址对象类型及地址号，该模 式下“自动分配”成灰色状态，即不自动分配存储空间。 时间曲线采集数据保存在人机界面内部地址 PSW、PFW 中，根据存储模式的不同， 占用的寄存器总数计算方法也不同，具体如下： 循环覆盖：[ 采集个数 m 个寄存器 （按 Word 计算， 双字DWord 占用两个寄存器）+ 时间 （年月日时分秒 6 个寄存器，时间曲线默认会存储时间） ]*存储容量 n； 存满为止：[ 采集个数 m 个寄存器 （按 Word 计算， 双字DWord 占用两个寄存器）+ 采集 时间（由时间轴设置决定） ]*存储容量 n。  颜色 名称 说明 种类 选择要修改颜色的类型。 颜色 设置被选择种类的颜色。 背景、网格颜色只有选择“显示网格”设置才有效。清空趋势图请参考 8-Q42，趋势 图翻页请参考 4-4-21。 4-4-20. 加工轨迹 配合信捷新开发的精确切割技术，通过人机界面的 USB2.0 口将 U 盘中的 CAD 文件罗 列在人机界面中， 有选择的将CAD 文件加载到人机界面传送给 PLC， 也可以将当前PLC 的 切割参数文件传到人机界面中， 显示出当前已完成的切割图形。本节只对该功能做简单介绍， 具体请参考信捷官方网站《基于 CAD 辅助设计智能柔性制造系统使用手册》。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 154 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/加工轨迹（O）”或显示器栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、 双击“加工轨迹”， 或选中“加工轨迹”后单击鼠标右键， 选择“属性”或通过“ ” 按钮进行属性设置。  轨迹进度 名称 说明 位数 设置 X/Y 轴显示数据的总位数。 小数位 设置 X/Y 轴显示数据的小数位位数。 字体 设置 X/Y 轴坐标数字显示字体、字形、大小等。 颜色 设置 X/Y 轴坐标轴数字显示的颜色。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 155 名称 说明 边框色 设置加工轨迹边框颜色。 加工色 设置加工轨迹加工后轨迹颜色。 未加工色 设置加工轨迹未加工前轨迹颜色。 设置路径 设置是否要从指定的文件路径中读取文件。 文件路径 设置读取文件的路径。 文件名称 输入读取文件的名称。 单位 设置当前图形显示单位，可选择米、分米（10-1 米）、厘米（10-2 米）、毫米 （10-3 米）、丝米（10-4 米）、忽米（10-5 米）和微米（10-6 米），默认单位 为米。 4-4-21. 数据移动按钮 实现数据存储相关功能的翻页、确认（仅限历史事件）等功能，与历史趋势图、历史事 件显示、时间曲线、XY 折线图、通用表格、数据表格配合使用。 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/数据移动按钮（B）”或显示器栏“ ” 图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“数据移动按钮”，或选中“数据移动按钮”后单击鼠标右键，选择“属性” 或通过“ ”按钮进行属性设置。  事件 名称 说明 曲线类型 根据画面编辑需要选择历史事件、趋势图、时间曲线或 XY 折线图。 按键动作 可进行“翻页”、“确认”（仅限历史事件）等操作，X/Y 轴设置属性针对 时间曲线。 （1）历史事件、趋势图 名称 说明 上一页/下一页 使数据对象向上/下翻一页， 并显示出来 （通用表格和数据表格也可以使用 此功能）。 上一项/下一项 使当前所选数据项指向前 /后一项（通用表格和数据表格也可以使用此功 能）。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 156 名称 说明 确认 确认当前数据，同时记录被认证的当前时间（仅限历史事件）。 清空记录 清空存储的所有采集数据。 上移/下移 将当前坐标刻度向上/向下移动（仅限趋势图）。 左移/右移 将当前坐标刻度向左/向右移动（仅限趋势图）。 放大/缩小 将当前坐标刻度进行放大/缩小（仅限趋势图）。 （2）时间曲线 名称 说明 左移（细/粗） 将当前 X 坐标刻度向左移动（由细/粗选择移动的距离大小）。 右移（细/粗） 将当前 X 坐标刻度向右移动（由细/粗选择移动的距离大小）。 上移（细/粗） 将当前 Y 坐标刻度向上移动（由细/粗选择移动的距离大小）。 下移（细/粗） 将当前 Y 坐标刻度向下移动（由细/粗选择移动的距离大小）。 放大（细/粗） 将当前 X/Y 坐标刻度进行放大（放大倍率大小由细/粗决定）。 缩小（细/粗） 将当前 X/Y 坐标刻度进行缩小（缩小倍率大小由细/粗决定）。 显示 与“隐藏”功能相对应，显示当前曲线。 隐藏 与“显示”功能相对应，将当前曲线隐藏。 恢复初值 将曲线显示恢复至初始值。 比率放大/缩小 通过设置倍率值，将当前刻度进行此倍率设置下的放大/缩小。 （3）XY 折线图


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 157 名称 说明 清空 将原有的所有折线清除。 清空并重绘 将折线图全部清空，并以新的坐标绘制新的折线图。 保留并重绘 原有折线将被保留，同时绘制出新的折线曲线。 循环重绘 将以循环重绘的方式进行，即只要有数据点坐标发生变化，折线图将不断的 以新的形式将原来的折线图覆盖 在使用“数据移动按钮”时，1 个画面内只可涉及 1 个数据移动按钮对象，例如画面 内选择的“数据移动按钮”属性为“翻页”操作，那么它所针对的对象只可为一项，也就 是说当出现了“历史趋势图”时，不可出现“历史事件”或其它“数据移动按钮”的操作 对象。 4-4-22. 报警列表 当控制器有触发信号时，系统默认线圈上升沿，显示报警信息， 用户根据报警信息及时 查找问题。 1、单击菜单栏“部件（P）/表格显示（T）/报警列表（A）”或显示器栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、 双击“报警列表”， 或选中“报警列表”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ” 按钮进行属性修改。  普通 名称 说明 使用标题 是否显示报警报警标题；勾选显示报警标题，否则不显示。 标题文字 输入要显示的标题名称，可设置是否使用多语言显示。 标题行高 设置标题行大小。 报警行宽 设置显示报警信息行的宽度。 报警行数 设置显示多少条报警信息。 报警行高 设置显示报警信息行的高度。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 158 名称 说明 对齐 设置报警信息显示方式。 边框加粗 设置是否将加粗报警信息边框。  消息 名称 说明 线圈控制 设置触发报警信息线圈对象类型以及地址号。 显示内容 设置报警信息内容。 添加报警消息有两种方法，一种是手动逐条添加，另外一种是导入已编辑好报警信息 的 CSV 格式数据表格。 1）手动方法：添加删除报警信息、修改报警信息线圈以及报警信息内容步骤如下： （1）添加、删除报警信息 （2）修改报警信息线圈对象类型以及地址号


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 160 ① 文字串：用户直接双击添加的报警信息打开“文字”属性对话框，在“显示内容” 添加报警信息、修改报警信息字体、大小以及报警信息颜色。 ② 可变文字串：报警触发时，根据当前寄存器的值显示相应的文字信息。 ③ 数值：报警触发时，显示当前寄存器的数据值。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 161 （5）复制、删除报警信息 2）导入 CSV 数据表格：直接点击 批量导入报警信息。 操作步骤： （1）编辑报警信息的数据表格，新建 Excel 表格，点击保存选择.CSV 格式保存。 CSV 数据表格里报警信息的编辑格式及说明： 以“PLC.1.M[0]”进行说明：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 162 名称 说明 PLC 对应该条报警信息来自触摸屏的串口设备， PLC 表示来自 PLC 口设备， DOWNLOAD 表示来自 DOWNLOAD 口设备。 1 对应该条报警信息来自触摸屏串口设备的设备站点号，样例中站号设的是1。 M[0] 表示该条报警信息对应的通讯串口连接设备的元件名称及编号。 （2）导入编辑好的报警信息.CSV 表格。 点击属性消息栏下发的 ，选择要导入的报警信息表格名称，点击“打开”即 完成导入，点击“确定”完成报警列表的设置。注：报警信息表格格式必须为.CSV。 每条报警显示内容可以同时添加和显示多种不同的报警信息。 3）导出 CSV 数据表格：直接点击导出 CSV 批量导出报警信息。 操作步骤： （1）编辑好报警信息内容，直接点击导出CSV，将弹出路径，选择保存路径、名称格 式保存即可； （2）保存的数据格式只能是 CSV 格式。 4-4-23. 实时事件显示 将当前事件以文字信息实时显示在画面上，以起信息提示、报警作用。 1、单击菜单栏“部件（P）/表格显示（T）/实时事件显示（E）”或显示器栏“ ” 图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“实时事件显示”，或选中“实时事件显示”后单击鼠标右键选择“属性”，或 通过“ ”按钮进行属性修改。  外观


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 163 名称 说明 文字 修改实时事件显示文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示。 基本信息 设置显示实时信息行数、宽度和高度。 对齐方式 修改时间信息在表格中的对齐方式。  事件 添加实时事件信息有两种方法，一种是手动逐条添加，另外一种是导入已编辑好事件 信息的 CSV 格式数据表格。 1）手动添加：可以单个事件信息添加，或者批量添加。 名称 说明 添加 添加实时信息。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个实时事件，一次性添加事件触发线圈数量 最大为 100。 修改 修改选中的目标信息，包括“线圈”和“信息”两项内容（双击选中的目标 信息，同样可以修改目标信息）。 删除 删除选中的目标信息项。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 164 修改选中的目标信息： （1）线圈 名称 说明 对象 设置触发实时信息的线圈对象类型及地址号。 （2）事件 名称 说明 事件 修改或添加要显示的实时信息，可设置是否使用多语言。 2）导入 CSV 数据表格：直接点击 批量导入实时事件信息。 操作步骤： （1）编辑事件信息的数据表格，新建 Excel 表格，点击保存选择.CSV 格式保存。 CSV 数据表格里实时事件信息的编辑格式及说明：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 165 以“DOWNLOAD.1.M[0]”进行说明： 名称 说明 DOWNLOAD 对应该条事件信息来自触摸屏的串口设备， PLC 表示来自 PLC 口设备， DOWNLOAD 表示来自 DOWNLOAD 口设 1 对应该条事件信息来自触摸屏串口设备的设备站点号， 样例中站号设的是1。 M[0] 表示该条事件信息对应的通讯串口连接设备的元件名称及编号。 （2）导入编辑好的实时事件信息.CSV 表格。 点击属性消息栏下发的 ，选择要导入的事件信息表格名称， 点击 “打开”即完 成导入，点击“确定”完成实时事件列表的设置。注：实时事件信息表格格式必须为.CSV。 名称 说明 支持 Unicode 字库 选择时，文字标签库中支持外语显示。 3）导出 CSV 数据表格：直接点击导出 CSV 批量导出实时事件信息。 操作步骤： （1）编辑好实时事件信息内容，直接点击导出CSV，将弹出路径，选择保存路径、名 称格式保存即可； （2）保存的数据格式只能是 CSV 格式。 4-4-24. 历史事件显示 将当前事件以文字信息实时显示在画面上， 以起信息提示、 报警作用， 与实时事件显示 不同的是， 历史事件显示实现当前数据及当前状态的保存， 方便随时查找之前已经发生过的


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 166 记录。 1、单击菜单栏“部件（P）/表格显示（T）/历史事件显示（H）”或显示器栏“ ” 图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、双击“历史事件显示”，或选中“历史事件显示”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ”按钮进行属性修改。  外观 名称 说明 列 选择目标列表序号，修改其标题名称、对齐方式、列宽度。 标题名称 修改目标列的标题名称，可设置是否使用多语言显示。 对齐方式 修改目标列信息显示的对齐方式。 列宽度 修改目标列的列宽度。 行高 设置显示信息的行高度。 每页行数 设置当前能够直接显示的每页信息行数。 显示年 设置时间是否显示年。 事件容量 设置历史事件显示的总数。  事件


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 167 添加历史事件消息有两种方法，一种是手动逐条添加，另外一种是导入已编辑好事件 信息的 CSV 格式数据表格。 1）手动添加：可以单个事件信息添加，或者批量添加。 名称 说明 添加 添加历史事件显示信息。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个实时事件，一次性添加事件触发线圈数量 最大为 100。 修改 修改历史事件显示信息。 删除 删除历史事件显示信息。 修改历史事件显示：选中被修改历史事件显示对象，双击鼠标或单击“修改”按钮，弹 出如下对话框： 名称 说明 对象 设置触发实时信息的线圈对象类型及地址号。 名称 说明 事件描述 修改事件历史事件显示内容，可设置是否使用多语言。 触发方式 设置线圈在上升沿还是下降沿触发报警信息。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 168 2）导入 CSV 数据表格：直接点击 批量导入历史事件信息。 操作步骤： （1）编辑历史事件信息的数据表格，新建 Excel 表格，点击保存选择.CSV 格式保存。 CSV 数据表格里历史事件信息的编辑格式及说明： 以“PLC.1.M[0]”进行说明： 名称 说明 PLC 对应该条历史事件信息来自触摸屏的串口设备，PLC 表示来自 PLC 口设备， DOWNLOAD 表示来自 DOWNLOAD 口设备。 1 对应该条事件信息来自触摸屏串口设备的设备站点号，样例中站号设的是1。 M[0] 表示该条事件信息对应的通讯串口连接设备的元件名称及编号。 （2）导入编辑好的事件信息.CSV 表格。 点击属性消息栏下发的 ，选择要导入的历史事件信息表格名称，点击“打开” 即完成导入， 点击 “确定” 完成历史事件列表的设置。 注： 历史事件信息表格格式必须为.CSV。 3）导出 CSV 数据表格 直接点击导出 CSV 批量导出历史事件信息。 操作步骤： （1）编辑好历史事件信息内容，直接点击导出CSV，将弹出路径，选择保存路径、名 称格式保存即可； （2）保存的数据格式只能是 CSV 格式。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 169  采集 设置是否要采集历史事件显示。若勾选，当控制线圈置 ON 时，采集历史事件显示， 否则不采集。  保存 名称 说明 对象 设置保存历史事件显示寄存器对象类型以及地址号。 自动分配 设置保存寄存器地址分配方式，若勾选，自动分配，否则手动设置；一个工 程中有多个图表，请不要使用自动分配，以避免数据存储地址重复造成的数 据错乱。 历史事件显示数据保存在人机界面内部地址 PSW、PFW 中，占用的寄存器总数=[事 件容量 n+区分头尾数据占用（1 个）]*每条事件显示占用寄存器数+ 头尾指针(4 个)，即 (n+1)*13+4；每条历史事件显示占用寄存器数=触发时间（占用 6 个）+事件信息（占用 1 个）+确认时间（占用 6 个），即每条历史事件显示占用 13 个寄存器。清空历史事件显示 请参考 8-Q42，历史事件显示翻页和确认请参考 4-4-21。 4-4-25. 通用表格 以表格的形式对连续寄存器进行数据的输入或显示。若作为输入使用，通常与柱形图、 XY 折线配合使用；若作为显示使用，通常与数据采集保存，数据采集导出配合使用。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 170 建议用户不要通过图中方式调整表格框大小，否则表格在使用过程会发现触摸不正常 的现象，若要修改行高和列宽，请直接在表格属性“普通”和“列”中设置大小。可以通过 “数据移动按钮”对表格进行“上一项”、“下一项”、“上一页”、“下一页”操作，“数 据移动按钮”使用请参考 4-4-21 节。 1、单击菜单栏“部件（P）/表格显示（T）/通用表格（C）”或显示器栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、 双击“通用表格”， 或选中“通用表格”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ” 按钮进行属性修改。  对象 名称 说明 对象 设置表格操作首地址对象类型及地址号。 表格地址排列方式：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 171  普通 名称 说明 总行数 设置表格总行数；作为显示使用时，表格一般和数据采集元件配合使用，表 格总行数需要和数据采集元件的总数据数或存储容量相同。 可见行数 设置表格当页可显示行数，可见行数≤总行数。 标题行高 设置标题行高度。 单元行高 设置单元行高度。 标题行 是否显示标题行。 边框加粗 是否将表格边框加粗。 标题字体 设置标题文字大小等操作，只有勾选“标题行”，方可有效。 单元字体 设置单元行字体大小等操作。 自动递增列 是否显示序号。 标题 设置序号标题，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置序号列宽度。 静态列 设置列显示标题。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 172 名称 说明 标题 设置静态列显示标题，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置静态列显示宽度。 静态列名 设置列名称。  列 名称 说明 可修改 设置表格数据是否可修改。 添加 添加一列表格。 修改 修改表格列参数。 删除 删除一列表格。 键盘 只有勾选“可修改”，键盘方可有效，供修改数据使用。选中表格目标列可 修改参数，如上图所示。 标题 设置目标列标题名称，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置目标列宽度。 位数 设置数据显示整数位数。 小数位 设置数据显示小数位数。 类型 设置数据类型。 格式 设置数据显示类型。 清空表格请参考 8-Q42，表格翻页请参考 4-4-21。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 173 4-4-26. 数据表格 与通用表格不同，“数据表格”作用是显示连续寄存器地址数据， 通常与数据采集保存， 数据采集导出配合使用。“数据表格”与“通用表格”区别：“数据表格”用于数据显示， 带有循环缓冲区及时间显示功能，“通用表格”用于有大量数据要修改和监控的地方。 可以通过“数据移动按钮”对表格进行“上一项”、“下一项”、“上一页”、“下 一页”操作，“数据移动按钮”使用请参考“4-4-21 节”。 1、单击菜单栏“部件（P）/表格显示（T）/数据表格（D）”或显示器栏“ ”图标， 移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。 2、 双击“数据表格”， 或选中“数据表格”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ” 按钮进行属性修改。  对象 名称 说明 对象 设置表格操作首地址对象类型以及地址号。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 174 表格地址排列方式：  普通 名称 说明 总行数 设置表格总行数；表格一般和数据采集元件配合使用，表格总行数需要和数 据采集元件的总数据数或存储容量相同。 可见行数 设置表格当页可显示行数，可见行数≤总行数。 标题行高 设置标题行高度。 单元行高 设置单元行高度。 标题行 是否显示标题行。 边框加粗 是否将表格边框加粗。 标题字体 设置标题文字大小等操作，只有勾选“标题行”，方可有效。 单元字体 设置单元行字体大小等操作。 自动递增列 是否显示序号。 标题 设置序号标题，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置序号列宽度。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 175 名称 说明 静态列 设置列显示标题。 标题 设置静态列显示标题，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置静态列显示宽度。 静态列名 设置列名称。  列 名称 说明 循环缓冲区 设置是否自动分配头尾指针地址，若勾选，自动分配头尾指针地址，若不勾 选，需要将头尾指针地址手动修改。 数据采集保存和数据采集导出元件采集的数据含有“循环缓冲区”， 使用数据表格显示 采集数据时， 它需要占用保存地址区的4 个寄存器作为“循环缓冲区”， 该区域存放的是地 址指针， 每次采集到的数据要存放的地址就通过这些指针来确定， 下面通过两个数据表格中 的数据来说明其数据结构。 （1）采集数据对象 PFW300，保存首地址 PFW400，数据表格列选项不勾选“循环缓 冲区”，其数据显示如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 176  首地址 PFW400：实际数据的保存首地址，如 404 代表数据保存在 PFW404 中；  下一组数据保存地址：如 406 代表下一个数据保存在 PFW406 中；  PFW404：采集到的数值显示，24 代表数值 24；  PFW406：采集到的数值显示，20 代表数值 20；  PFW408：采集到的数值显示，22 代表数值 22。 （2）采集数据对象 PFW300 和 PFW301，保存首地址 PFW400，数据表格列选项不勾 选“循环缓冲区”，其数据显示如下：  首地址 PFW400：实际数据的保存首地址，如 404 代表数据保存在 PFW404 中；  下一组数据保存首地址：PFW407；  第 1 组采集数据的数值，PFW300=36；  第 1 组采集数据的数值，PFW301=18；  第 2 组采集数据的数值，PFW300=32；  第 2 组采集数据的数值，PFW301=36；  第 3 组采集数据的数值，PFW300=34；  第 3 组采集数据的数值，PFW301=17。 数据表格列选项勾选“循环缓冲区”后， 数据表格会自动把地址中的前4 个寄存器识别 为“循环缓冲区”， 在数据表格中就会只显示采集到的数据， 不需要去查找数据的实际保存 地址，所以在实际使用中，数据表格显示数据采集保存和数据采集导出元件采集到的数据，


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 177 都会勾选列选项中的“循环缓冲区”。 名称 说明 添加 添加一列表格。 修改 修改表格列参数。 删除 删除一列表格。选中表格目标列可修改参数，如上图所示。 标题 设置目标列标题名称，可设置是否使用多语言显示。 宽度 设置目标列宽度。 位数 设置数据显示整数位数。 小数位 设置数据显示小数位数。 类型 设置数据类型。 格式 设置数据显示类型。 间 设置列是否用来显示时间，及时间显示格式。 4-4-27. 数据采集保存 用于将现场的数据采集保存到人机界面中， 根据需要后期可以使用数据表格对其数据进 行查看和分析，或导出保存到 U 盘中，通过 Excel 表格打开进行查看分析数据。 以下示例是“数据采集保存”与“数据表格”应用，“数据表格”请参考上一节说明。 作用： 通过“数据采集保存”采集 PSW256~PSW259 这 4 个寄存器数据， 将其保存在以PSW300 为首地址的寄存器区域中， 然后通过“数据表格”将采集到的数据显示出来。 具体操作请参 考信捷官方网站视频案例。 1、单击菜单栏“部件（P）/数据采集保存（S）”或显示器栏“ ”图标，移动光标 至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过 ESC 键取消放置。“数据采集保存” 部件编辑时可见， 下载到人机界面后不可见； 一般将数据采集保存元件设置为公用元件， 以 实现该元件在所有画面执行的目的。 2、双击“数据采集保存”，或选中“数据采集保存”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ”按钮进行属性修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 178  对象 名称 说明 添加 添加采集对象，添加列数不大于 255（含时间占用的 6 个寄存器），即采集 数据无时间时，数据可添加列数不大于 255，采集数据包含时间时，数据可 添加列数不大于 249（255-时间占用的 6 个寄存器=249）。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量 最大为 100。 修改 修改采集对象参数。 删除 删除采集对象。 上移 将采集对象上移。 下移 将采集对象下移。  采集 名称 说明 总数据数 设置数据采集信息总组数，不大于 32767。 采集周期 设置数据采集周期，周期最小单位为 1s。 时间格式 设置是否显示采集保存时间。 控制 设置是否由线圈控制采集， 勾选时， 线圈为ON 状态时，采集保存数据，OFF 状态时，不采集保存数据；若不勾选，则一直按照采集周期采集保存数据。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 179 名称 说明 保存 对象 设置采集保存寄存器对象类型及首地址地址号，默认保存在人机界面内部地 址 PSW、PFW 中。 数据采集保存采集数据保存在人机界面内部地址 PSW、PFW 中，占用的寄存器总数 =每条数据采集保存信息占用寄存器数*总数据数 n。 有采集日期时间 ：每条数据采集保存信息占用寄存器数 ＝采集对象 m 个寄存器（ 按 Word 计算，双字 DWord 占用两个寄存器）＋时间（年月日时分秒 6 个寄存器）； 无采集日期时间：每条数据采集保存 信息占用寄存器数 ＝采集对象 m 个寄存器（ 按 Word 计算，双字 DWord 占用两个寄存器）。 4-4-28. 数据采集导出 实际工程中， 由于“数据采集保存”使用有限， 不能实现大数据量的统计与分析， 因此， 通过“数据采集导出”部件将数据导出到 U 盘，实现对大容量数据统计与分析，同时可以 将重要的数据进行备份。 信捷 TH（-U）、TG（-U）、TG（-E）、TE（-U）、TE（-E）、TN（-U）和 TN（-E） 系列人机界面支持该功能，仅支持 U 盘导出， 不支持移动硬盘， 且U 盘格式需为 FAT32格 式，U 盘容量不大于 16G。 以下示例是通过“数据采集导出”部件采集 2 个浮点数数据变化， 并将采集保存的数据 显示在数据表格中，最终将采集到的数据导出到 U 盘，备份到计算机中。 具体操作请参考信捷官方网站 （http://www.xinje.com/）-服务与支持-下载中心-视频下载。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 180 1、单击菜单栏“部件（P）/图形显示（L）/数据采集导出（E）”或显示器栏“ ” 图标， 移动光标至画面中， 单击鼠标左键放置， 单击鼠标右键或通过ESC 键取消放置。“数 据采集导出”部件编辑时可见， 下载到人机界面后不可见； 一般将数据采集导出元件设置为 公用元件，以实现该元件在所有画面执行的目的。 2、双击“数据采集导出”，或选中“数据采集导出”后单击鼠标右键选择“属性”， 或通过“ ”按钮进行属性修改。  普通 名称 说明 存储容量 设置采集导出数据信息的总组数，不大于 65534。 采集模式 周期采集与触发采集相对应。 周期 以时间为单位，采集数据，最小单位 1s。 采集控制 当线圈触发时，开始周期采集数据，否则停止采集。 动态模式 当动态模式线圈为 ON 状态，以循环的方式进行采集存储数据；否则当数据 存满，停止循环采集。 固定模式 选择循环模式，以循环的方式进行采集存储数据；选择停止模式，当数据存 满，停止循环采集。 触发采集 以受控对象上升沿信号触发采集动作， 每一个上升沿动作采集对象数据一次。 “动态模式”和“固定模式”都可以设置采集存储模式， 但是两种模式不能同时执行； 若勾选“动态模式”，“固定模式”禁止操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 181  采集 名称 说明 添加 添加采集数据，采集对象最多可添加 127 个单字寄存器，超出范围系统会弹 出如下提示： 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个数据寄存器，一次性添加数据寄存器数量 最大为 100。 删除 删除采集数据。 上移 将采集数据上移。 下移 将采集数据下移。 标题 修改采集数据标题。 采集对象 设置采集对象寄存器地址号及数据类型，用户单击按钮可以自行设置寄存器 地址号，如上图所示。 数据类型 设置采集对象寄存器的数据类型，Word 型数据占用一个寄存器，DWord 型数 据占用两个寄存器，String 型数据占用寄存器为“寄存器数”所设置； 在计算 采集数据占用寄存器数时，请务必注意： 格式 设定曲线数据格式：十进制、十六进制、浮点数、无符号数。 位数 设置采集数据的整数位数。 小数位 设置采集数据的小数位数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 182  目标文件 名称 说明 设备号 U 盘的编号， 使用在人机界面中， 该数值固定为0（V2.C.6i 之前的编程软件， 设备号固定为 1）；使用在组态中，为硬盘分区号，C 盘为 0，D 盘为 1，依 次类推，可手动输入或用寄存器动态指定。 路径/文件 设置存储的 CSV 文件的名称，后缀.CSV 不可更改。 动态指定的文件名只支持数字和字符， 不支持中文， 而且最多只能指定20 个字符， 即 10 个寄存器（必须使用字符输入部件输入文件名）。 名称 说明 文件名固定 仅以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件 重复导出标 题 以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件，每次存储的时候都把数据表的 表头信息再导出一次，生成的 CSV 表格结构对比如下所示： 勾选“重复导出标题”的 csv 未勾选“重复导出标题”的 csv 文件 文件名自动 递增 通过文件名+编号的方式来生成文件， 每导出一次， 文件名后的编号就自动加 1，（编号范围：000~9999），生成的文件如图： 文件名加后 缀编号 以在“路径/文件”中设置的名称＋用户手动设定文件的后缀编号来存储文件， 编号值最大到 9999，后缀可用一个寄存器来动态指定。 日期指定文 以当前的日期（年、月、日）信息来作为文件的名称， （此时在“路径/文件”


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 183 名称 说明 件名 中所写的文件名无效），生成的文件如下图： 间隔符 生成的 CSV 单组数据之间的间隔符号， 默认为“,”， 是以常规表格形式储存， 若修改为其它符号，则以该符号为数据之间的间隔，如下图所示： 间隔符为“,”的 CSV 间隔符为“*”的 CSV  保存 名称 说明 对象 设置采集保存寄存器对象类型以及地址号，一般设置为人机界面内部寄存器 PSW 或 PFW。 数据采集导出采集数据保存在人机界面内部地址 PSW、PFW 中，占用的寄存器总数 ＝每条数据采集保存信息占用寄存器数×存储容量 n。 有采集日期时间 ：每条数据采集导出信息占用寄存器数 ＝采集对象 m 个寄存器（ 按 Word 计算，双字 DWord 占用两个寄存器，String 型数据占用寄存器为“寄存器数”所设 置）＋时间（年月日时分秒 6 个寄存器）； 无采集日期时间：每条数据采集导出信息占用寄存器数 ＝采集对象 m 个寄存器（按 Word 计算， 双字DWord 占用两个寄存器，String 数据占用寄存器为“寄存器数”所设置） 。  导出控制


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 4. 元件 184 名称 说明 导出成功后 清空数据 设置导出数据到 U 盘成功后是否清空采集保存数据，一般勾选此项。 导出控制 设置是否通过线圈控制数据导出；若勾选，则只有存储容量存满时，触发导出 控制，才能导出数据，否则不导出数据；若不勾选，则默认采满后自动导出。 即时导出 设置即时导出控制线圈；与导出控制不同，即时导出只要有上升沿信号过来就 会触发导出数据一次。 导出状态 设置导出状态线圈， 当数据采集开始导出， 线圈会置ON 状态， 直到导出完毕。 导出结果 设置导出结果寄存器地址，根据导出结果寄存器的值显示导出状态： 当寄存器值为 0：表示导出成功； 当寄存器值为 1：表示导出设备不存在； 当寄存器值为 2：表示 U 盘内存低； 当寄存器值为 3：表示路径文件名错误； 当寄存器值为 4：表示读写文件失败。 导出进度 设置导出进度寄存器地址，显示当导出数据的进度（用 0~100 间的数值表示， 100 表示导出完成）。  日期时间 名称 说明 日期时间 设置是否导出采集数据的时间及设置日期和时间显示格式


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 185 5. 人机界面内部对象 本章主要介绍 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面的内部地址及其功能说明。 5. 人机界面内部对象 ........................................................ 185 5-1. 人机界面内部对象 .................................................... 186 5-2. 人机界面内部内部特殊地址使用 ........................................ 187


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 186 5-1. 人机界面内部对象 人机界面内部对象有 PSB、PSW、PFW、PRW、PHW 五种： 对象类型 注释 PSB 表示位对象 PSW 表示非停电保持字对象 PFW 表示停电保持字对象 PRW 表示停电保持字对象（仅限 TH），属于特殊地址，禁止使用 PHW 表示停电保持字对象（选配，仅限 TH） PHW 需要在订货的时候特殊注明才存在， 并且TH465 是没有 PHW 的， 其只有PRW。 PFW0~255 为系统特殊地址， 不可频繁擦写， 请在做程序时注意不要对PFW0~255 进 行频繁擦写，否则会影响 flash 使用寿命。 各机型可使用的内部对象的范围： TH465 TH（除TH465）/XMH/XME TG/TE/TN/ZG PSB 256~1023 PSW 256~8191 PFW 8M-画面占用 -系统占 用 256~246015 256~4000000 PFW 数据个数及范围可通过“文件/系统设置/显示器/参数设定”进行修改，PFW 个数 一般不需要修改；文件-PFW 数据中设置初始值的范围大于 PFW 个数或组态运行时，可修 改 PFW 个数不小于程序中所用 PFW 个数：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 187 5-2. 人机界面内部内部特殊地址使用 PSW、PFW、PSB 内部对象地址范围 0~255 作为系统特殊功能使用。 1、位对象PSB 对象名称 功能 说明 PSB0 常闭线圈 PSB1 常开线圈 PSB2 开机后第一次扫描画面 ON 线圈 PSB3 100ms 为周期的脉冲线圈 ON OFF 50ms 50ms PSB4 1s 为周期的脉冲线圈 ON OFF 500ms 500ms PSB5 1minute 为周期的脉冲线圈 ON OFF 30s 30s PSB6 300ms 为周期的脉冲线圈 ON OFF 150ms 150ms PSB8 屏保状态标志 进入屏保自动置 ON，退出屏保自动置 OFF PSB9 为 ON 时关闭背景灯 V2.D.2n 以上版本软件支持 PSB14 通讯屏蔽标志 1：屏蔽所有通讯请求；0：运行通讯请求 PSB15 通讯失败标志 0：通讯成功；1：通讯失败 PSB16 画面成功扫描一次标志 PSB30 下载后第 1 次扫描 PSB31 上电后第 1 次扫描 PSB60 一级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB61 二级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB62 三级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB63 四级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB64 五级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB65 六级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB66 七级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB67 八级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭） PSB68 九级密码标志线圈 （1：密码已打开 0：密码已关闭）


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 188 对象名称 功能 说明 PSB80 为 ON 时使能按钮亮/绿色 RT750 上使用/RT760 上使用 PSB81 为 ON 时启动薄膜键亮/白色 RT750 上使用/RT760 上使用 PSB82 为 ON 时停止薄膜键亮/停止 RT750 上使用/RT760 上使用 PSB83 V- RT760 上使用 PSB84 Ⅱ RT760 上使用 PSB85 Ⅳ RT760 上使用 PSB86 启动 RT760 上使用 PSB87 V+ RT760 上使用 PSB88 Ⅰ RT760 上使用 PSB89 Ⅲ RT760 上使用 PSB90 F2 RT760 上使用 PSB91 F4 RT760 上使用 PSB92 F6 RT760 上使用 PSB93 F8 RT760 上使用 PSB94 F10 RT760 上使用 PSB95 F12 RT760 上使用 PSB96 F1 RT760 上使用 PSB97 F3 RT760 上使用 PSB98 F5 RT760 上使用 PSB99 F7 RT760 上使用 PSB100 F9 RT760 上使用 PSB101 F11 RT760 上使用 PSB161 是否覆盖文件里的数据标志 （1：覆盖数据 0：继续在同一个文件累加导出） PSB170 远程登录标志 （1：已登录 0：未登录） PSB171 控制通讯失败是否使能 PLC 和 Download 口 （除XNET 协 议的单机协议）切换 为 0 则不使能切换（软件版本 2.E.7 以上支持） PSB172 显示 PLC 和 Download 口切换 情况 为 0 则当前未切换（软件版本 2.E.7 以上支持） PSB175 MTG765_New 新增电池充电 管理方案（2.E.8 以上支持） 充电状态；0-非充电，1-充电中（软件版本 2.E.8 以上支持） 2、字对象PSW 对象名称 功能 说明 PSW0 开始画面号 PSW1 当前画面号 PSW5 显示 driver 版本号 PSW20 屏幕宽度 （只读） PSW21 屏幕高度 （只读） PSW26 PSB 总的个数 （只读） PSW27 PSW 总的个数 （只读） PSW28 PFW 总的个数 占用 PSW28、PSW29（只读）


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 189 对象名称 功能 说明 PSW30 年 （16 进制）（只读） PSW31 月 （16 进制）（只读） PSW32 日 （16 进制）（只读） PSW33 小时 （16 进制）（只读） PSW34 分钟 （16 进制）（只读） PSW35 秒 （16 进制）（只读） PSW36 星期 （16 进制）（只读） PSW40 配方索引 PSW54 设备的数目 PSW60 通讯口 1（Download）通讯成功次数 PSW61 通讯口 1（Download）通讯失败次数 PSW62 通讯口 1（Download）通讯超时次数 PSW63 通讯口 1（Download）通讯数据出错次数 PSW64 通讯口 1（Download）设备版本号 PSW65 通讯口 1（Download）设备型号 PSW70 通讯口 2（PLC）通讯成功次数 PSW71 通讯口 2（PLC）通讯失败次数 PSW72 通讯口 2（PLC）通讯超时次数 PSW73 通讯口 2（PLC）通讯数据出错次数 PSW74 通讯口 2（PLC）设备版本号 PSW75 通讯口 2（PLC）设备型号 PSW80 通讯口 3（扩展口）通讯成功次数 PSW81 通讯口 3（扩展口）通讯失败次数 PSW82 通讯口 3（扩展口）通讯超时次数 PSW83 通讯口 3（扩展口）通讯数据出错次数 PSW84 通讯口 3（扩展口）设备版本号 PSW85 通讯口 3（扩展口）设备型号 PSW140 USB-A 口检测 当 U 盘插入 USB-A 口后，数值由 0 变为 8 PSW154 本机 IP 显示 占用 PSW154~PSW165（12 个单字 寄存器）（只读） PSW154~PSW157 为 IP 地址 PSW158~PSW161 为子网掩码 PSW162~PSW165 为默认网关 PSW170 本机 ID 显示 占用 PSW170~PSW174（只读） （5 个单字寄存器， 其中PSW172 为 十进制，其余为十六进制显示） PSW216 历史事件导出进度 PSW242 MTG765_New 新 增 电 池 充 电 管 理 方 案 （2.E.8 以上支持） 充电状态；0-非充电，1-预充，2-快 充，3-充满 PSW243 MTG765_New 新 增 电 池 充 电 管 理 方 案 （2.E.8 以上支持） 电池滤波后电压 MV， 充电时不做参 考，可直接使用


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 190 对象名称 功能 说明 PSW244 MTG765_New 新 增 电 池 充 电 管 理 方 案 （2.E.8 以上支持） 电池滤波前电压 MV，数值波动大， 不建议直接使用 PSW245 MTG765_New 新 增 电 池 充 电 管 理 方 案 （2.E.8 以上支持） 电池滤波后电量%，充电时为 0%， 充满为 100%，可直接使用 PSW246 MTG765_New 新 增 电 池 充 电 管 理 方 案 （2.E.8 以上支持） 电池滤波采样点数； 默认为0， 采样 不使用 PSW246 的值， 按照15 个点 采样； 设置为非0， 使用PSW246 的 值（必须是 5 的倍数）进行采样 PSW247 显示编码器产生的脉冲个数 RT720-HJ 专用地址 PSW249 显示经倍频处理后的脉冲数 RT720-HJ 专用地址 3、字对象PFW 注意：PFW0~255 为系统特殊地址， 不可频繁擦写， 请在做程序时注意不要对PFW0~255 进行频繁擦写，否则会影响 flash 使用寿命。 对象名称 功能 说明 PFW1 开机画面号 PFW2 打开关闭蜂鸣器声音 设置为 0，打开蜂鸣器声音，设置为 1，关闭蜂 鸣器声音， 设置完成后触摸屏重新上电生效； 默 认为 0，即打开蜂鸣器声音。 PFW10 屏幕保护开启时间 PFW11 屏幕保护时显示的画面号 PFW13.1 位控制是否初次触摸校准 为 0 则需要校准 PFW13.2 位控制是否判断内部寄存器间 接指定溢出判断 为 0 则报芯片错误 PFW13.3 通讯串口交换（ZT 系列专用） 为 ON 时交换通讯口(PLC 口和 Download 口)， 设置一分钟后重启生效（TG465G-ZT 默认 ON） PFW20 通讯口 1（Download）波特率 4800、9600、19200、38400、115200、187500 PFW21 通讯口 1（Download）数据位 0-8，1-7 PFW22 通讯口 1（Download）停止位 0-2 bit，1-1.5bits，2-1 bit PFW23 通讯口 1（Download）校验 0-None，1-Odd，2-Even PFW24 通讯口 1（Download）站号 PFW25 通讯口 1（Download）发送延时 单位：ms PFW26.2 通讯口 1（Download）Modbus Rtu 协议写单字和写多字功能码切 换 PFW26.2=0 时发 0x06 功能码； PFW26.2=1 时发 0x10 功能码。 PFW26.2 的状态需要重新上电才会生效。 PFW26.4 通讯口 1（Download）校验位判 断 默认为 0 即使用串口校验位判断 PFW30 通讯口 2（PLC）波特率 4800、9600、19200、38400、115200、187500 PFW31 通讯口 2（PLC）数据位 0-8，1-7 PFW32 通讯口 2（PLC）停止位 0-2 bit，1-1.5bits，2-1 bit PFW33 通讯口 2（PLC）校验 0-None，1-Odd，2-Even PFW34 通讯口 2（PLC）站号


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 5. 人机界面内部对象 191 对象名称 功能 说明 PFW35 通讯口 2（PLC）发送延时 单位：ms PFW36.2 通讯口 2（PLC）Modbus Rtu 协 议写单字和写多字功能码切换 PFW36.2=0 时发 0x06 功能码； PFW36.2=1 时发 0x10 功能码。 PFW36.2 的状态需要重新上电才会生效。 PFW36.4 通讯口 2（PLC）校验位判断 默认为 0 即使用串口校验位判断。 PFW40 通讯口 3（扩展口）波特率 4800、9600、19200、38400、115200、187500 PFW41 通讯口 3（扩展口）数据位 0-8，1-7 PFW42 通讯口 3（扩展口）停止位 0-2 bit，1-1.5bits，2-1 bit PFW43 通讯口 3（扩展口）校验 0-None，1-Odd，2-Even PFW44 通讯口 3（扩展口）站号 PFW45 通讯口 3（扩展口）发送延时 单位：ms PFW46.4 通讯口 3（扩展口）校验位判断 默认为 0 即使用串口校验位判断 PFW60 一级密码 占用 PFW60、PFW61 PFW62 二级密码 占用 PFW62、PFW63 PFW64 三级密码 占用 PFW64、PFW65 PFW66 四级密码 占用 PFW66、PFW67 PFW68 五级密码 占用 PFW68、PFW69 PFW70 六级密码 占用 PFW70、PFW71 PFW72 七级密码 占用 PFW72、PFW73 PFW74 八级密码 占用 PFW74、PFW75 PFW76 九级密码 占用 PFW76、PFW77 PFW84 本机 IP 设置 占用 PFW84~PFW95（12 个单字寄存器） PFW84~PFW87 为 IP 地址 PFW88~PFW91 为子网掩码 PFW92~PFW95 为默认网关 PFW100 调节背光 TN/TG（除 TG465 和 TGC65）/TE/ZG 系列和 TH765-N(V1.0 及以上版本)有调节背光功能 PFW101 多语言切换 数值 0~7 代表语言 1~语言 8 （V2.D 以上版本软件支持） PFW130 屏蔽用户指定的设备和站号 V2.D.2n 以上版本软件支持，具体使用方法请参 考 6-24（双字） PFW200 Download 口设备通讯协议最大 读写字数设定 仅适用于 Modbus RTU（显示器为 Master，起始 地址为 0）和 Modbus RTU （显示器为 Master， 起始地址为 1）协议 PFW201 PLC 口设备通讯协议最大读写 字数设定 仅适用于 Modbus RTU（显示器为 Master，起始 地址为 0）和 Modbus RTU （显示器为 Master， 起始地址为 1）协议 PFW206 设置 2 倍频或 4 倍频， 默认为4， 数值修改后重启生效 RT720-HJ 专用地址


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 192 6. 软件特色功能 本章介绍 V2.D 及以上版本编程软件特色功能。 6. 软件特色功能 ............................................................ 192 6-1. 多国语言功能的使用 .................................................. 194 6-2. 以太网人机界面的使用 ................................................ 196 6-2-1. Modbus TCP 设备 ................................................. 196 6-3. 快捷显示部件地址 .................................................... 201 6-4. 加密保存 ............................................................ 201 6-5. 多重复制 ............................................................ 202 6-6. 字体整体设置 ........................................................ 203 6-7. 线圈控制部件隐形 .................................................... 204 6-8. 支持十六进制键盘 .................................................... 206 6-9. 支持图片角度旋转 .................................................... 206 6-10. 变长动态文字串 ..................................................... 208 6-11. 数据输入寄存器指定上下限 ........................................... 208 6-12. 图形调整 ........................................................... 208 6-13. 打印功能 ........................................................... 209 6-14. 支持导入导出中文、字符、16 进制数据 ................................ 211 6-15. 数据导入导出功能支持动态指定文件名 ................................. 212 6-16. 数据输入和数据显示支持比例转换 ..................................... 212 6-16-1. 数据输入的比例转换 ............................................. 213 6-16-2. 数据显示的比例转换 ............................................. 215 6-17. 设置数据、功能键、功能域-四则运算结果支持上下限限制 ................ 216 6-18. 旋转动画功能改进 ................................................... 217 6-19. 滚屏文字 ........................................................... 218 6-20. Modbus Rtu 协议写单字和写多字功能码切换 ............................ 218 6-21. 公共画面 ........................................................... 219 6-22. 屏保状态标志 ....................................................... 219 6-23. 关闭背景灯 ......................................................... 219 6-24. 屏蔽用户指定的设备和站号 ........................................... 219 6-25. 开关蜂鸣器声音 ..................................................... 220 6-26. 内置用户手册和通讯连接手册 ......................................... 220 6-27. 触摸屏U 盘导入工程画面 ............................................. 220 6-28. C 语言加密功能 ..................................................... 227 6-29. 使能控制 ........................................................... 227


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 193 6-30. 延时控制 ........................................................... 229 6-31. 历史事件导出 ....................................................... 229


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 194 6-1. 多国语言功能的使用 当元件的文字内容要求表现出多国语言的效果时， 程序员可以依照实际需要预先建立多 语言标签库 的内容，且同时支持8种不同语言的文字显示。 除了需使用多语言标签库外，也需配合系统地址PFW101的使用，PFW101的有效可设 定值范围为0~7，不同的数据对应到所需显示的语言种类。下面以指示灯按钮为范例，说明 如何使用多国语言。 1、指示灯按钮的“外观”选项卡中，勾选文字“多语言标签库”； 2、指示灯按钮处于“ON 状态”时，点击“文字标签库”，在弹出的“标签设置”中， 选择“语言数目”，并设置相应的文字，本例中以 2 种语言为例； 如果所有文字字体及大小要求一致， 可以如上图所示勾选“字体应用到每个语言”，然 后再进行“字体设置”。 3、指示灯按钮处于“OFF 状态”时，点击“文字标签库”，在弹出的“标签设置”中， 选择“语言数目”，并设置相应的文字；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 195 4、设置完成后，再建立一个数据输入元件，地址为 PFW101，用于选择语言种类，也 可以通过设置数据部件实现语言切换； 5、本例通过数据输入进行语言切换，离线模拟效果如下图所示： 当 PFW101=0 时； 当 PFW101=1 时； （1）实时事件和历史事件报警信息的多语言功能，在“事件”选项卡中需要勾选“支 持 Unicode 字库”才可以显示外文，比如日文、韩文、俄文等等；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 196 （2）当实时事件和历史事件选择“支持 Unicode 字库”时，下载程序速度会相对变慢 些，原因是下载程序时会将字库一起下载进去。 6-2. 以太网人机界面的使用 一般来说，以太网络连接的方式有两种：第一种使用 RJ45 直连线（Straight Through Cable），搭配集线器（Hub）使用；第二种是使用 RJ45 交叉线（Crossover Cable ），不需 使用集线器，但只限使用在一对一联机的情况下（HMI 对 HMI，或计算机对 HMI，或 HMI 对 PLC）。以太网可实现多重组网，突破传统控制方式，实现一对多、多对一、多对多的 多重组网。 目前人机界面只能连接局域网，不支持广域网； 以太网设备列表中有“Modbus Tcp 设备”、“西门子 S7-1200 系列”和“三菱 Melsec 协议”等，后续会添加更多以太网通讯 协议。此处仅以“Modbus TCP 协议”为例，详细协议设置请参考“触摸屏与 PLC 及其它 通讯设备连接手册”。 6-2-1. Modbus TCP 设备 本例以信捷 T-BOX 为例，说明 Modbus TCP 设备通讯设置，系统图如下： 一、硬件设置 按照上图接线，根据用户需求，设置拨码开关状态 （详细内容参见接口与显示部分的拨 码开关说明部分），将拨码开关S3置OFF状态；确认T-BOX已连入以太网中，上电；确定上 位机已连入网络中；XC系列PLC编程软件XCPPro版本要求：硬件版本V2.10，使用V3.3版本 软件，硬件版本V2.0的，请使用V3.0f版本软件。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 197 初次使用时，为使网络能够识别T-BOX，拨码开关S3处于OFF状态，使其为固定IP地址 状态（192.168.0.111），并依次连入以太网中进行设置；电脑的IP要求与T-BOX 在同一网 关中， 即要求是192.168.0.***（不要与其他设备IP冲突） ； 同时由于每个T-BOX 出厂默认IP 相同，因此只能一台一台配置，不可以两台及以上同时配置，否则会引起IP地址冲突。 二、T-BOX 配置 1、T-BOX插上网线，Link灯常亮表示已连上网络（无需通过RS232和PC连接），通过 信捷XC系列PLC编辑软件XCPPro设置T-BOX，初次使用时，为使网络能识别T-BOX，拨码 S3应置于OFF状态。T-BOX只是作为中间的介质，其实T-BOX也是从站，故T-BOX拨码S1 应置为ON状态。 2、打开XC系列PLC上位机编辑软件XCPPro，单击“选项（O）”菜单，在下拉菜单中 单击“TCP/IP设备设置”选项： 3、出现“TCP/IP 设备设置”对话框，单击“刷新列表”搜索网络中已有 T-BOX，对目 标 T-BOX 进行编辑，如下图所示： 4、双击目标 T-BOX，出现“编辑 IP 设备”对话框，初次使用状态和 IP 已设状态下各 部分参数如下所示： 名称 说明 登录名 根据客户自己来定义。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 198 名称 说明 设备 ID 出厂已设好，无需改动。 远程登陆 此部分参数设置的目的在于将T-BOX及其连接设备一同连接到广域网络中， 可通过T-BOX的远程登陆服务器实现远程维护设备功能；如果客户使用我们 公司的服务器，此处参数不需要更改，否则会登录不了；若客户有能力自己 建立服务器，只需将此处的IP 地址、端口及名称与所建立的服务器参数相同 即可。 网络配置 拨码开关S3处于OFF状态时，用户可根据实际运用情况设定IP设备相关参数， 设置完成后，将拨码开关S3置于ON状态，以便网络识别别台为固定IP状态的 T-BOX。 串口参数 各参数可修改，但其值必须与其连接设备（PLC）中各通讯参数相一致。 当使用的是局域网时，远程登陆地址为： 2 号拨码需置 OFF，关闭登录服务器，在选项-通讯方式设置中，作如下设置，则可以 监控 PLC： 当使用的是信捷公司服务器时，远程登陆地址为： 2 号拨码需置 ON，开启登录服务器，在选项-通讯方式设置中，作如下设置，登陆服务 器成功后，则可以监控 PLC： 5、 初次使用时， 为使网络能够识别T-BOX， 拨码开关S3 处于 OFF 状态， 连接成功后， 可以手动更改 IP 地址。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 199 三、人机界面软件设置 1、选择人机界面型号为 TN（-E）、TG（-E）或 TE（-E）后，点击进入下一步，在设 备列表中选择“以太网设备”，在“自身设备”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不 和网络中其他 IP 冲突即可； 2、选中“以太网设备”，单击鼠标右键，选择“新建”，工程名设为“Device”； 3、和T-BOX 通讯， 选择Modbus Tcp 设备， 此IP 地址为 T-BOX 的 IP 地址 （可通过PLC 软件设定）；端口号默认为 502，不可修改； 4、通讯参数的设置，正常默认参数即可；输出通讯状态：勾选“输出通讯状态”，若 PSW 设为 256，则 PSW256~PSW259 分别为通讯成功次数、通讯失败次数、通讯超时次数、 通讯出错次数；这个输出通讯状态地址客户可以自行设置； 5、设置完成后，单击“下一步”，结束设置，进入画面编辑界面；在画面中放置一个 数据输入部件，在设备下拉条中，选择“Device”，对象类型为 modbus 地址，字对象为 4x （可读写）、3x（只读），位对象为 0x（可读写）、1x（只读）：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 200 6、程序编好后，下载到屏中即可实现触摸屏通过以太网控制远程的PLC 等设备。 T-BOX 可以通过 RS485 连多个 PLC，软件中设置各站点。 连接多个从的 PLC，要设置发送的延迟时间的， 通过调 整“发送延时”来改善通讯速度。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 201 6-3. 快捷显示部件地址 当画面中部件很多，且需要查看某些部件的地址时，可以点击部件栏 中的显示寄存器 “ ”图标。 选择“显示寄存器”前，画面如下图所示： 选择“显示寄存器”后，画面如下图所示，左上角会显示部件的通讯地址： 6-4. 加密保存 在程序员需要保护自己程序不泄露， 且又必须将程序交予客户自行下载的情况下， 程序 员可选择加密保存。 此方式保存的文件， 用编辑软件打开后， 看不到画面内容， 无法修改任 何参数。因为“加密保存”后的文件，再次打开后看不到画面内容，所以编程员首先将编辑 好的程序，自己另存为一份。具体操作步骤如下： 1、程序编辑好后，单击“文件”菜单，选择“加密保存”： 2、在弹出的“保存”对话框中，选择文件保存地址及文件名，如下图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 202 3、当再次打开此加密工程时，如下图所示，可以看到画面名称及函数名称，但是看不 到画面、 窗口及函数功能块里面的内容， 这样既满足了用户可以自行下载程序， 同时也保护 了编程员的知识产权。 6-5. 多重复制 编程时， 当遇到一个画面中需要n 个地址累加的相同部件时， 若一个个放置部件修改属 性，其实是一个重复操作的过程。“多重复制”就可以一键完成，以“指示灯按钮”为例， 在画面中放置 M0~M9 共 10 个指示灯按钮，具体操作步骤如下： 1、“指示灯按钮”设置地址为 M0； 2、选中指示灯按钮，单击鼠标右键，选择“批量复制”： 3、在弹出的“批量复制”窗口中：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 203 行数：n 个指示灯按钮分布为 n 行显示； 列数：n 个指示灯按钮分布为 n 列显示； 行距：行与行之间的距离； 列距：列与列之间的距离； 水平增加： 若10 个按钮， 分为2 行 5 列， 则地址排列为， 第一行左起为M0~M4； 第二 行左起为 M5~M9； 垂直增加： 若10 个按钮， 分为2 行 5 列， 则地址排列为， 第一行左起为M0、M2、M4、 M6、M8，第二行左起为 M1、M3、M5、M7、M9； 段数：有的设备类型，如欧姆龙 CP 系列，位地址由两个描述段组成， ，这样“多重复制”就可以通过 选择累加第一段 还是第 二段 ； 间隔：地址间隔几个进行累加操作。 4、如上图设置完成后，确定，效果如下图所示： 6-6. 字体整体设置 当画面中有很多文字串或指示灯按钮等带有文字标签的部件，文字需要统一改变字体、 大小时，一个个去修改也是一个庞大的工作量。现软件中新增“字体设置”快捷方式，可以 对当前页面所选中的元件进行字体的整体设置。 字体整体设置只对当前页面所选中元件有效。 操作步骤如下： 1、选中所有需要修改文字的部件（按住 Shift 键可选多个部件）：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 204 2、点击操作栏字体设置“ ”图标： 3、在弹出的字体属性框中设置字体大小及字形： 4、设置完成后，文字字体、大小一致，效果如下： 6-7. 线圈控制部件隐形 新增线圈控制部件隐形功能的部件有：文字串、动态文字串、可变文字串、指示灯、按 钮、指示灯按钮、数据显示、报警显示、字符显示、数据输入、字符输入、中文输入、设置 数据、用户输入按钮、窗口按钮、配方上载、配方下载、功能键、时间按钮。以指示灯按钮 为例说明此功能。 1、指示灯按钮的“常规”选项中，勾选“线圈控制”（V2.d3o-beta10 以上版本，“线 圈控制”更名为“显示控制”），设置相应的控制地址，本例设为 M10；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 205 2、在画面上再放置一个指示灯按钮，设置为 M10 的“取反”，如下图： 3、离线模拟，效果如下图： M10=0 时不显示 M10=1 时显示


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 206 6-8. 支持十六进制键盘 当数据输入显示类型设为“十六进制”时，进入离线模拟状态，效果如下图所示，可以 弹出十六进制键盘： 6-9. 支持图片角度旋转 此功能仅支持通过“素材库”或“图片”从计算机中导入的图片。 1、通过“素材库”打开计算机中的图片（支持 BMP、JPEG 格式）：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 207 2、点击素材库中的“打开”，即可将外部图片导入软件中： 3、在画图栏中找到“图片旋转”； 4、单击“图片顺时针旋转 90 度”，效果如下： 同样也可以点击“图片逆时针旋转 90 度”，效果如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 208 6-10. 变长动态文字串 较 V2.C 的软件，V2.D 及以上版本软件支持文字标签换行。 6-11. 数据输入寄存器指定上下限 6-12. 图形调整 当画面中部件比较零乱时， 可以框选这些部件， 通过设置“图形调整”条中的对齐方式 使布局美观整齐。 且软件中新增了“等宽”、“等高”、“等大小”，“垂直等距离”、“水 平等距离”。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 209 6-13. 打印功能 对于打印功能， 仍只支持微形打印机。 且支持的微形打印机的条件是： 图形打印指令为 ESC K ml mh n1 n2...ni.。 参考型号： 玮煌 A7-2R90-31E72A、A5-2Z20-40E125、AA、E25、U01-0R10-00E00820BA 斯普瑞特 SP-RMDIII32SH、SP-DN16SH、SP-DN40SH、SP-CF40h 1、在“文件/系统设置”中有关打印机的设置，人机界面打印使用的是打印机的图像打 印命令，微型打印机分 8 点阵图形打印和 24 点阵图像打印，用户可咨询微打厂家，选择打 印点数； 2、水平方向：根据打印机的自身特性选择，需要用户自己测试出来，打印方向错误， 会出现乱码现象； 3、垂直方向：打印内容的方向； 4、编辑界面工程栏中选择“打印窗口”，右击选择“添加”： 5、在弹出的属性框中，有“对象”、“打印窗口”两个选项。 对象：触发打印的线圈信号，若是人机界面内部地址，按键要使用“瞬时 ON”；若使 用 PLC 地址，该线圈信号要保持 3S 左右。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 210 打印窗口： 名称 说明 名称 通过修改窗口名称，方便画面编辑者区分。 大小 可适当的修改打印窗口大小，但不能超过画面大小。 切刀 若用户的打印机支持切刀功能，则可以勾选“切刀”。 纸张 控制打印方向是在纸张上水平打印还是垂直打印。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 211 6-14. 支持导入导出中文、字符、16 进制数据 在 V2.C 软件的基础上，“数据采集导出”部件中采集对象数据类型可设置为“String”， 并相应设置寄存器个数。 数据表格显示中列选项卡可添加“Sring”类型，需要显示中文，则勾选“显示中文”， 反之没有勾选的话显示字符。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 212 6-15. 数据导入导出功能支持动态指定文件名 1、功能键和功能域中的“导入 CSV 数据”、“导出 CSV 数据”和“数据采集导出” 部件，在“目标文件”的属性里，勾选路径和文件下面的“动态指定”，并设置动态指定的 寄存器， 即可根据通过字符输入部件输入的数字或字符内容作为文件名导入、 导出csv 文件； 2、值得注意的是，动态指定的文件名只支持数字和字符，不支持中文，而且最多只能 指定 20 个字符，即 10 个寄存器，且必须使用字符输入部件输入文件名。 6-16. 数据输入和数据显示支持比例转换 数据输入和数据显示支持比例转换， 可以方便的对输入通讯设备的数据和显示在人机界 面的数据进行比例转换处理。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 213 6-16-1. 数据输入的比例转换 输入比例转换： 数据源为人机界面上输入的数据， 结果为经过比例转换后写入下位通讯 设备中的数据； 显示比例转换： 数据源为下位通讯设备的数据， 结果为经过比例转换后显示在人机界面 上的数据。 计算式：比例转换后结果 = ×（数据源数据－A2）+ B2 比例转换后结果类型为十进制或无符号数时， 四舍五入； 比例转换十进制转无符号数， 显示格式必须设置为十进制；数据做比例转换时，请先设置好上下限，再输入待转换数据。 以信捷 PLC 为例， 屏上输入4~20 浮点数， 对应PLC 中双字 D0 接收的数据是 0~18432。 步骤如下： 1、在编辑画面放置一个数据输入元件，属性对象类型为D0，数据类型为 Dword； B1-B2 A1-A2


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 214 2、“显示”选项中的类型及长度，对应的是屏中数据源的类型，并非是 PLC 地址 D0 的类型 （在屏上数据输入的地址是定义的一个中间变量而已， 按比例运算后的结果存入的是 D0）； 3、“转换”选项中：勾选“输入比例转换”，将屏上输入的 4~20 作为数据源，输出结 果为“十进制”的 0~18432 。勾选“显示比例转换”，将运算结果 0~18432 再作为数据源， 转换成 4~20 的浮点数。这样设置才能达到，输入 100，显示就是 100 的效果，否则会出现 输入值和显示值不一致的现象。 4、在编辑画面放置一个数据显示部件，或者直接在PLC 中进行监控，对象类型为D0， 数据类型为 Dword，主要作用是模拟监控 PLC 中 D0 的实际数据； 5、下载到屏中效果如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 215 6-16-2. 数据显示的比例转换 比例转换： 数据源为下位通讯设备中的数据， 结果为经过比例转换后显示在人机界面上 的数据。 计算公式：比例转换后结果 = ×（数据源数据－A2）+ B2 比例转换后结果类型为十进制或无符号数时， 四舍五入； 比例转换十进制转无符号数， 显示格式必须设置为十进制；数据做比例转换时，请先设置好上下限，再输入待转换数据。 以信捷 PLC 为例，PLC 中数据范围 0~18432，屏上要求显示 4~20。步骤如下： 1、在编辑画面放置一个数据显示元件，对象类型为D0，数据类型为 Dword； 2、因为按照 0~18432 比例转换成 4~20，转换结果是一个浮点型数据，所以在数据显示 的“显示”选项中选择浮点数， 小数位为2 位 （显示选项中数据显示类型是指比例运算结果 的类型，并非是源数据 D0 的类型）； 3、在“显示”选项中，勾选“比例转换”，设置源数据 D0 的数据类型。此例中源数 据 D0 为十进制数，上限为 18432，下限为 0，比例转换结果，显示类型如上步骤所设，所 B1-B2 A1-A2


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 216 需上限为 20，下限位 4，设置完成后确定： 4、放置一个 D0 的数据输入部件，或者直接在 PLC 中监控，模拟 PLC 中 D0 的数据变 化： 5、下载到人机界面中，效果如下： 6-17. 设置数据、功能键、功能域-四则运算结果支持上下限限制 以设置数据为例，画面中两个设置数据按钮，一个实现自加 1，一个实现自减 1，数据 范围在 0-5 之间。操作步骤如下： 1、在编辑画面放置一个数据设置元件； 2、以信捷 PLC 为例，对象类型设置为 D0，数据类型为 Word； 3、“操作”属性中“功能”选择“加”，“操作数”即每次自加数据设为 1，分别勾 选并设置“上限”、“下限”，可以设置常量，也可以选择寄存器给定，本例中设为常量， 上限为 5，下限为 0，“按键”中文字设为“+1”；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 217 4、同样步骤设置自减 1 的按键； 5、在编辑画面放置一个数据显示元件，地址为 D0，用于模拟运算结果； 6、设置完成后，下载到人机界面中，效果如下：当自加到 5 时，再按自加按钮会一直 停留在 5 状态，当自减到 0 时，再按自减按钮会一直停留在 0 状态； 7、功能键、功能域中的“四则运算”功能，同样具有上下限功能。 6-18. 旋转动画功能改进 1、在编辑画面放置一个旋转动画元件，单击“添加”或“修改”，可以在打开的素材 库中选择或添加图片： 2、双击某个图片在弹出的属性框中可以编辑图片的大小、位置，如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 218 3、“动画”属性 名称 说明 周期时间 整个动画的运行时间，可设置常数或通过寄存器指定。 许可和复位 若只勾选许可， 不勾选“寄存器控制”，那么动画就是默认一直运行； 如果 勾选寄存器控制， 那么只有对应的线圈为ON 时动画才动作； 复位也是一样。 模式 动画可以选择连续模式和离散模式。 连续值就是按照图片的默认顺序一张张 切换；离散值就是按照自己设定的顺序变换，例如选择离散值，后面写1、 3，那么动画只会切换 1、3 的图片，2 号图片不会出现。 动画运行模式 可以选择单程模式或者往返模式，同时可以设置是否重复执行。 线圈控制 线圈 ON 状态时，动画可见，反之线圈 OFF 状态，动画隐形不可见。 6-19. 滚屏文字 可设置文字的滚动速度。 滚动速度：指 0.1s 即 100ms 走几个像素，数值越大，滚动的速度就越快。 6-20. Modbus Rtu 协议写单字和写多字功能码切换 有些 Modbus 设备写单字时发送 0x06 功能码， 而有些却发0x10 功能码， 此软件中可通 过 PFW36.2 来切换，PFW36.2=0 时发 0x06 功能码；PFW36.2=1 时发 0x10 功能码。但是修 改 PFW36.2 的状态后需要重新上电才会生效。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 219 6-21. 公共画面 系统画面 65535 号画面被定义为公共画面，在公共画面中放置的元件默认为最底层。 6-22. 屏保状态标志 系统进入屏保状态时，系统内部线圈 PSB8 自动置 ON，退出屏保后自动置 OFF。 6-23. 关闭背景灯 系统内部线圈 PSB9 置 ON 时，会将背景灯关闭，如果需要打开背景灯时，触摸显示区 域任何位置，即可点亮背景灯，并回到关闭背景灯时的显示界面。 6-24. 屏蔽用户指定的设备和站号 PFW130（双字）中设置数值为 m（首地址），屏蔽指定设备和站号规律如下表所示： 设备名 每个设备占用 16 个地址，每个寄存器的 16 个位分别代表 16 个站号， 置 ON 状态表示屏蔽此站号。 例如： 屏蔽Download 口站号 1，将PFWm.1 置 On； 屏蔽Download 口站号 10， 将 PFWm.10 置 ON……依次类推，屏蔽 Download 口站号 20，将 PFW(m+1).5 置 ON。 1 2 … 16 Download 口 PFWm PFWm.1-PFWm.15 分别代表站号 1-15 PFW(m+1) PFW(m+1).0-FW(m+1) .15 分别代表站号 16-31 … PFW(m+15) PFW(m+15).0-PFW(m+15) .15 分别代表站号 240-255 PLC 口 PFW(m+16) PFW(m+16).1-PFW( m+16).15 分别代表站号 1-15 PFW(m+16+1) PFW(m+16+1).0-PFW( m+16+1).15 分别代表站号 16-31 … PFW(m+16+15) PFW(m+16+15).0-PFW(m +16+15).15 分别代表站号 240-255 扩展口 预留串口 以 太 网 设 备1 PFW(m+4*16).1 … … 以 太 网 设 备8 PFW(m+11*16).1 此功能自 PFW130（双字）中设置数值 m（首地址）开始占用 192 个地址，使用时请 注意。 举例说明：PFW130（双字）中设置数值为 300，则 PFW300.1 代表下载口 1 号站点通


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 220 讯设备，此位为 ON 时，该设备不参与通讯；PFW300.2 代表下载口 2 号站点通讯设备…… 依次类推。PFW316.1 代表 PLC 口 1 号站点通讯设备，PFW316.2 代表 PLC 口 2 号站点通讯 设备……依次类推。PFW364.1 代表以太网设备 1 通讯设备，PFW380.1 代表以太网设备 2 通讯设备……依次类推。 6-25. 开关蜂鸣器声音 人机界面内部系统寄存器 PFW2，设置为 0，打开蜂鸣器声音，设置为 1，关闭蜂鸣器 声音，设置完成后人机界面重新上电生效；默认为 0，即打开蜂鸣器声音。 6-26. 内置用户手册和通讯连接手册 单击菜单栏“帮助（H）/帮助文档（H）”或任一元件属性中的“帮助”，会打开软件 使用手册；从 “Windowns/所有程序 ”中选择 “TouchWin 编辑工具 / 通讯设备连接手 册.chm”，会打开通讯连接手册。 6-27. 触摸屏U 盘导入工程画面 要求 ： 支持U 盘导入工程画面的触摸屏为 TG、TE 以及 TN 系列且下位机版本为 V2.D.3c 及以上。操作前请查看所使用触摸屏背面铭牌上的版本信息。见下图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 221 当所用触摸屏支持 U 盘导入工程画面时分为以下两种情况操作： 1、触摸屏内工程画面用的编辑软件是 V2.D.3f 及以下版本，导入工程画面请参见方式 一。 2、触摸屏内工程画面用的编辑软件是 V2.D.3i 及以上版本，导入工程画面请参见方式 二。 如果不确定触摸屏中工程是用哪个软件版本建立的， 可以尝试用方式二操作， 如果没有 步骤 3 中的导入工程，则请按方式一导入。两种方式主要区别是插上 U 盘导入的工程文件 是否可选 ， 方式一 导入的文件名必须是默认的 Export.dat， 不可修改 ， 不可选择 ； 方式二 导 入的文件名可修改，U 盘里可有多个工程文件供选择下载。（注：TG765G-ZT 只适用方法 二） 方式一 操作如下： 1、编辑画面程序。按正常步骤新建工程编辑画面内容。如新建一个工程如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 222 2、导出工程。选择“文件-导出工程”，出现保存路径如下图所示： 此种方式下，文件名必须为 Export.dat，选择 U 盘所在路径，点击保存即可。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 223 3、导入工程画面。 将U 盘插入触摸屏 U 盘口， 然后将触摸屏背面拨码开关2 号拨码拨 至 ON，上电重启，则出现以下画面： 等待程序导入， 当听到滴滴两声响时表明导入完毕。 将2 号拨码拨下来， 上电重启即可 进入工程画面正常工作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 224 方式二 操作如下： 1、编辑画面程序。按正常步骤新建工程编辑画面内容。如新建一个工程如下图所示： 2、导出工程。选择“文件-导出工程”，出现保存路径如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 225 此种方式下文件名可自行修改，建议文件名不要太长，8 个字符以内，否则文件名会显 示不完全，文件类型必须是.dat，选择 U 盘所在路径，点击保存即可。 3、导入工程画面。 将U 盘插入触摸屏 U 盘口， 然后将触摸屏背面拨码开关3 号拨码拨 至 ON，上电重启，则出现以下画面：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 226 点击导入工程，屏上会显示出所有的.dat 格式文件，选中 xinje.dat 文件，点击灰色向右 导入箭头，即可导入选中工程，如下图所示： 当绿色进度条满格时导入完成，把 3 号拨码拨至 OFF，上电重启，即可正常工作。 导入不成功请检查以下几个方面： （1）检查所连接的触摸屏是否支持 U 盘导入工程画面。 （2）检查要导入的工程文件。建立的程序所选的显示器型号必须和连接的显示屏型号 一致，且文件类型为.dat 格式，若是对应方式一导入则要检查文件名是否为默认，否则导入 不成功。 （3）检查 U 盘属性。支持 fat32 格式且 16G 及以下 U 盘。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 227 6-28. C 语言加密功能 新增 C 语言的加密功能，加密后，用户需要输入密码才能看到脚本内容，详见下图。 6-29. 使能控制 用于部件互锁， 设置了使能控制后， 该部件能否操作取决于受使能控制的线圈： 使能控 制线圈导通时，此时受控部件不可操作；使能控制线圈未导通时，该部件可被操作。 支持使能控制的部件有：按钮、指示灯按钮、数据输入、字符输入、中文输入、设置数 据、用户输入按钮、窗口按钮、配方上载、配方下载、功能键。以指示灯按钮为例说明此功 能。 图 1 图 3 图 2


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 228 1、指示灯按钮属性—常规中选择“使能控制”，例如设为 M10 控制。 2、在画面中放一个 M10 的指示灯按钮，按钮操作设为取反，来模拟操作。 3、模拟操作：当 M10 为 ON 时，操作 M0 是没有任何反应的；当 M10 为 OFF 时，M0 可以被操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 229 6-30. 延时控制 延时控制为按压后延时动作， 需要连续按压达到设定的时间才会执行设定动作， 用于防 止误触发导致设备运行异常。支持延时控制的部件有：按钮、指示灯按钮、设置数据、用户 输入按钮、窗口按钮、配方上载、配方下载、功能键。以指示灯按钮为例说明此功能。 1、指示灯按钮属性—常规中选择“延时控制”，时间单位为“ms”，例如设为1000ms 2、模拟操作：需要连续按压 1s，此按钮才会有动作。若没有按压到设定时间，则该按 钮不会有动作 3、寄存器：即用寄存器数值来实时设定延时时间，单位为“ms”。 6-31. 历史事件导出 在功能键和功能域的功能中可选历史事件导出， 该功能是把存于人机界面内部的报警记 录以 CSV 文件的形式存入 U 盘中。CSV 是 Windows EXCEL 支持的文件格式， 使用EXCEL 可以打开或编辑存在 U 盘中的 CSV 文件。 导出进度为人机界面内部系统地址 PSW216，不可修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 230  外观 名称 说明 列 设置每一列显示的标题名称。默认第一列为“触发时间”，第二列为“事件 信息”，第三列为“确认时间”。 显示年 设置是否显示年。 导完后清空 设置信息导出到 U 盘后是否清除原存储在屏上的报警信息。 事件容量 每次要导出的报警个数，不大于 32767。  目标文件 名称 说明 设备号 U 盘的编号， 使用在人机界面中， 该数值固定为0； 使用在组态中，为硬盘分 区号，C 盘为 0，D 盘为 1，依次类推，可手动输入或用寄存器动态指定。 路径/文件 设置存储的 CSV 文件的名称，后缀.CSV 不可更改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 231 动态指定的文件名只支持数字和字符， 不支持中文， 而且最多只能指定20 个字符， 即 10 个寄存器（必须使用字符输入部件输入文件名）。 名称 说明 文件名固定 仅以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件。 重复导出标 题 以在“路径/文件”中设置的名称来存储文件，每次存储的时候都把数据表的 表头信息再导出一次，生成的 CSV 表格结构对比如下所示： 勾选“重复导出标题”的 csv 未勾选“重复导出标题”的 csv 文件 文件名自动 递增 以在“路径/文件”中设置的名称++编号的方式来生成文件，每导出一次，文 件名后的编号就自动加 1，（编号范围：000~999），生成的文件如图： 文件名加后 缀编号 以在“路径/文件”中设置的名称+用户手动设定文件的后缀编号，编号值最 大到 255，或用一个寄存器来动态指定。 日期指定文 件名 以当前的日期（年、月、日）信息来作为文件的名称， （此时在“路径/文件” 中所写的文件名无效），生成的文件如下图：  事件 添加历史事件导出消息，有两种方法：一种是手动逐条添加，另外一种是导入已编辑 好事件信息的 CSV 格式数据表格。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 232 1）手动添加可以单个事件信息添加，或者批量添加。 名称 说明 添加 添加导出历史事件信息。 批量添加 以一定的地址间隔一次性添加多个实时事件，一次性添加事件触发线圈数量 最大为 100。 修改 修改历史事件显示信息。 删除 删除历史事件显示信息。 导入 CSV 导入电脑中编辑好的.CSV 格式的历史信息。 导出 CSV 将事件中添加的历史事件以.CSV 格式导出到电脑中。 修改历史事件显示：选中被修改历史事件显示对象，双击鼠标或单击“修改”按钮，弹 出如下对话框： 名称 说明 线圈 设置触发实时信息的线圈对象类型及地址号。 名称 说明 事件描述 修改事件历史事件显示内容。 触发方式 设置线圈在上升沿还是下降沿触发报警信息。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 233 2）导入 CSV 数据表格 直接点击 批量导入历史事件信息。 操作步骤： （1）编辑历史事件信息的数据表格，新建 Excel 表格，点击保存选择.CSV 格式保存。 CSV 数据表格里历史事件信息的编辑格式及说明： 以“PLC.1.M[0]”进行说明： 名称 说明 PLC 对应该条历史事件信息来自触摸屏的串口设备，PLC 表示来自 PLC 口设备， DOWNLOAD 表示来自 DOWNLOAD 口设备。 1 对应该条事件信息来自触摸屏串口设备的设备站点号，样例中站号设的是1。 M[0] 表示该条事件信息对应的通讯串口连接设备的元件名称及编号。 （2）导入编辑好的事件信息.CSV 表格。 点击属性消息栏下发的 ， 选择要导入的历史事件信息表格名称， 点击 “打开” 即完成导入， 点击 “确定” 完成历史事件列表的设置。 注： 历史事件信息表格格式必须为.CSV。 3）导出 CSV 操作步骤： （1）编辑好历史事件信息内容，直接点击导出 CSV ，将弹出路径，选择保 存路径、名称格式保存即可；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 6. 软件特色功能 234 （2）保存的数据格式只能是 CSV 格式。  保存 名称 说明 对象 选择数据源保存区域的对象类型和首地址编号，一般设置为人机界面内部寄存 器 PSW 或 PFW（推荐使用掉电保持型 PFW）。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 235 7. 函数功能块 本章通过介绍 C 指令以及结合一些简单的示例来说明关于 C 函数功能的使用方法，因此 在介绍中只使用了一些简单易懂的 C 函数知识，主要目的是让客户找到了解这个功能，知 道一些基本的书写规则，了解在使用过程中的一些注意事项。信捷人机界面软件 TouchWin 支持 C 语言的多数函数库，详细的函数使用请参考 C 语言相关教材或通过网站查询学习 C 语言的使用。 7. 函数功能块 .............................................................. 235 7-1. 函数功能块介绍 ...................................................... 237 7-1-1. 函数功能块运行环境 .............................................. 237 7-1-2. 函数功能块制作 .................................................. 237 7-1-3. 函数功能块编译 .................................................. 238 7-1-4. 函数功能块运行 .................................................. 240 7-2. 函数功能块说明 ...................................................... 242 7-2-1. 书写方式 ........................................................ 242 7-2-2. 函数类型 ........................................................ 242 7-2-3. 预定义数据类型 .................................................. 243 7-2-4. 预定义宏指令 .................................................... 244 7-2-5. 系统函数 ........................................................ 244 7-2-6. 宏操作 .......................................................... 254 7-2-7. C 语言常见库函数 ................................................ 256 7-2-8. 触摸屏内部对象（PSW、PFW、PSB） ................................. 258 7-2-9. PLC 外部对象元件D、Y…读写 ...................................... 259 7-3. 工程示例 ............................................................ 261 7-3-1. 数据比较 ........................................................ 261 7-3-2. 定时加密 ........................................................ 262 7-3-3. 自由通信 ........................................................ 267 7-3-4. 扫描枪通信 ...................................................... 271 7-3-5. 数据块清零 ...................................................... 274 7-3-6. 浮点数四则运算 .................................................. 276 7-3-7. 函数画布 ........................................................ 279 7-3-8. 数据类型强制转换 ................................................ 282 7-4. 常见问题 ............................................................ 284 7-4-1. 如何对正在编辑C 功能函数程序进行编译？ .......................... 284 7-4-2. 如何在C 功能函数块中读取PLC 参数值或者写入PLC 参数值？ .......... 284 7-4-3. 使用Read、Write、Reads、Writes 函数快捷方法？ ................... 284


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 236 7-4-4. 函数功能块在线模拟时为什么不能执行？ ............................ 285 7-4-5. Read 函数和Reads 有什么区别？ ................................... 285 7-4-6. 函数功能块与标准的C 语言有什么区别？ ............................ 285 7-5. 注意事项 ............................................................ 285 7-5-1. C 标准库函数的调用限制 .......................................... 285 7-5-2. C 函数使用注意事项 .............................................. 285


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 237 7-1. 函数功能块介绍 7-1-1. 函数功能块运行环境 函数功能块一定要下载程序到人机界面中才能正常运行，不支持在线模拟和离线模拟。 7-1-2. 函数功能块制作 人机界面软件要求 V2.C.6 及以上，所用软件版本可以单击“帮助”菜单下“关于”查 看。创建函数过程： 1、打开 TouchWin 软件，新建程序或打开待添加函数程序，在工程区选中“函数功能 块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 2、在弹出的信息对话框中填写函数功能块的基本信息，单击“OK”后即可建立一个函 数。 函数名称命名规则请参考 7-2-1 节。 3、选中新建立的函数，双击鼠标左键，打开函数功能块进行函数编写。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 238 7-1-3. 函数功能块编译 根据当前使用电脑键盘的不同，用户在编辑函数的过程中可以按键盘 F7 键或 Fn 键加 F7 键（即 Fn+F7）组合进行编译。 通过编译功能可以检测函数是否中文状态输入、 语法以书写方式有没有错误、 变量有没 有定义、编辑函数错误等。 1、中文状态输入 正确的方式如下： 2、语法及书写方式错误


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 239 在使用函数库的函数或者宏时， 直接在函数库列表中选中要使用函数双击或者根据函数 库列表显示的形式在编辑区进行输入函数： 3、变量未定义 4、函数编辑错误 很多用户在操作函数时， 都是手动输入函数名及函数内变量，很容易出现编辑错误。 在 输入函数时，可以使用参考以下使用方法： 如 Read 函数： 直接在函数库列表中选中 “Read” ， 直接双击， 函数就会显示在编辑区， 然后按住键盘“shift”键加“左括号（”键，系统会弹出如下对话框，直接设置即可。 函数编辑时，电脑的文字输入法请设置为英文输入方式。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 240 7-1-4. 函数功能块运行 用户可以根据自己的需要选择功能键或者功能域调用函数功能块，具体介绍如下： 1、功能键调用函数功能块 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后单击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。 2、功能域调用函数功能块 在画面放置一个功能域，将功能域“动作模式”设为“连续”，功能选项：在右边“可 选功能” 中选择 “函数调用” ， 然后单击 “添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击“修改”，选择待调用的函数名称，即可添加函数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 242 7-2. 函数功能块说明 7-2-1. 书写方式 函数功能块标识符的写法完全按照标准 C 语言书写，在 C 语言中用于标识名字的有效 字符序列称为标识符，指的就是用户自定义的变量、函数、常量、语句标号名称。 合法的标识符 （1）由字母，数字和下划线组成； （2）第一位只能为字母或下划线； （3）不能和 C 语言的关键字完全相同； （4）长度小于等于 256 字符； （5）定义的函数名和变量名不能与 C 语言标准函数名相同。 7-2-2. 函数类型 根据函数的使用方法， 人机界面编辑软件TouchWin 中将函数分为公共函数和功能函数。  公共函数 公共函数： 即全局函数， 在公共函数中定义的函数可以被任意的功能函数调用， 需要写 函数原型，可以有参数和返回值。 例： DWORD Crc(BYTE* pBytes, int Length) { DWORD dwCrc = 0; … return dwCrc; } 公共函数中调用功能函数 void CallFunction() { Func1(); }  功能函数 功能函数：无返回值、无参数、无需写函数原型，只要指定函数名，直接写函数体，功 能函数可以通过功能键和功能域里的函数调用功能执行。 例： BYTE byArray[10]; DWORD dwCrc = 0; dwCrc = Crc(byArray, 10); // 调用公共函数


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 243 7-2-3. 预定义数据类型 typedef unsigned long DWORD; typedef unsigned char BOOL; typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; typedef unsigned int UINT; 数据类型预定义： enum {FALSE = 0, TRUE = 1}; enum ECom { HMI_LOCAL_MCH = -1, DOWNLOAD, PLC, EComMax }; enum EInnerReg { TYPE_PSB = 0, TYPE_PSW, TYPE_PFW, TYPE_PRW, TYPE_PHW, TYPE_PUW, TYPE_PCW, EInnerRegMax }; enum EDataType { TYPE_NONE, TYPE_BIT, TYPE_BYTE, TYPE_WORD, TYPE_DWORD, TYPE_REGS, TYPE_BYTE_3 };


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 244 7-2-4. 预定义宏指令 #define Max(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b)) #define Min(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b)) #define MAKEWORD(byl, byh) ((WORD)(((BYTE)(byl)) | ((WORD)((BYTE)(byh))) << 8)) #defineMAKELONG(wl,wh) ((LONG)(((WORD)(wl))|((DWORD)((WORD)(wh))) <<16)) #define LOWORD(l) ((WORD)(l)) #define HIWORD(l) ((WORD)(((DWORD)(l) >> 16) & 0xFFFF)) #define LOBYTE(w) ((BYTE)(w)) #define HIBYTE(w) ((BYTE)(((WORD)(w) >> 8) & 0xFF)) 7-2-5. 系统函数 7-2-5-1. Read/ Write 功能 读写操作（用于读写位和寄存器） 格式 读操作： BOOL Read (int comID, int s taID, int objType, int add1, int add2, int dataType,void* pValue); 写操作： BOOL Write(int comID, int staID, int objType, int add1, int add2, int dataType, DWORD dwValue); 注释 comID： 串口（HMI_LOCAL_MCH = -1，DOWNLOAD = 0，PLC = 1） staID： 站号 objType： 寄存器地址类型 add1,add2： 寄存器地址 dataType： TYPE_BIT= 1 占用 1 字节 TYPE_BYTE= 2 占用 1 字节 TYPE_WORD= 3 占用 2 字节 TYPE_DWORD= 4 占用 4 字节 pValue： 数值缓冲区（长度应该与 dataType 类型匹配） 返回值： TRUE / FALSE（成功/失败） 举例 BOOL bValue ; //定义一个布尔变量 WORD wValue ; //定义一个整型变量 Read(PLC, 1, XINJE_XC_BIT_M, 0, 0, TYPE_BIT, &bValue); //读位 M0 Read(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 0, 0, TYPE_WORD, &wValue); //读 D0 Write(PLC, 1, XINJE_XC_BIT_M, 10, 0, TYPE_BIT, bValue); //写位 M10 Write(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 10, 0, TYPE_WORD, wValue); //写 D10 注意 在书写 Read 函数时，一定要加&寻址符。 7-2-5-2. Reads/Writes 功能 读写寄存器组 格式 读操作： BOOL Reads(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs); 写操作： BOOL Writes(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs); 注释 comID： 串口（HMI_LOCAL_MCH = -1，DOWNLOAD = 0，PLC = 1）


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 245 staID： 站号 objType： 寄存器地址类型 add1： 寄存器地址 regs： 寄存器个数 pRegs： 数值缓冲区（长度应该与需读写的寄存器组大小匹配） 返回值： TRUE / FALSE（成功/失败） 举例 WORD wValue [10]; //定义一个整型变量 Reads(PLC,1,XINJE_XC_REGS_D,0,10, wValue); //读 D0 组 Writes(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 100, 10, wValue); //写 D100 组 注意 Reads、Writes 针对浮点数和多个连续地址寄存器数据读和写操作。 7-2-5-3. Enter/ Leave 功能 信号量控制，保证通信为同步方式，与 Send 和 Receive 配合使用 格式 void Enter( BYTE ComID ); void Leave( BYTE ComID ); 注释 comID： 串口（HMI_LOCAL_MCH = -1，DOWNLOAD = 0，PLC = 1） 举例 Enter(PLC); //获取串口资源 Leave(PLC); //释放串口资源 7-2-5-4. Send 功能 发送串口数据 格式 BOOL Send( BYTE ComID, BYTE *SndBuf, WORD Len ); 注释 comID： 串口（DOWNLOAD = 0, PLC = 1） SndBuf： 发送缓冲区，类型为字节 Len： 要发送的数据长度，按字节计 返回值： TRUE / FALSE（成功/失败） 举例 BYTE RcvArray[8]={0x01,0x01,0x00,0x10,0x00,0x10,0x3C,0x03} Send(PLC,RcvArray,8) 7-2-5-5. Receive 功能 接收串口数据 格式 WORD Receive( BYTE ComID, BYTE *RcvBuf, WORD Len, WORD TimeOut, BYTE TimeOutBytes); 注释 comID： 串口（DOWNLOAD = 0，PLC = 1） RcvBuf： 接收缓冲区，类型为字节 Len： 希望接收的数据长度，按字节计 Timeout ： 总接收超时时间（设置为 0：一直等待）。 单位：ms TimeOutBytes： 字节间接收超时时间（一般设为 6） 返回值： 实际接收到的数据长度，按字节计 举例 BYTE byArray[10]; Receive(PLC, byArray, 10, 0, 6);


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 246 7-2-5-6. Malloc 功能 申请堆空间 格式 void *Malloc( UINT size ) 注释 Size： 申请空间大小（bytes） Return： 被申请空间的地址，等于 NULL 表示申请失败 Malloc： malloc 向系统申请分配指定 size 个字节的内存空间， 替代标准库函数中的 malloc 使用，功能完全相同 举例 Unit* p; p = (Unit *) Malloc (sizeof(10)); 注意 申请的空间请及时释放。 7-2-5-7. Free 功能 与 Malloc()函数配对使用，释放 Malloc()函数申请的动态内存 格式 void Free( void *pBuffer) 注释 pBuffer： 待释放的空间 Free： 替代标准库函数中的 Free 使用，功能完全相同 举例 BYTE* pBuffer = Malloc(10); Free(pBuffer) 7-2-5-8. Delay 功能 延时 格式 void Delay( UINT ms); 注释 ms： 延时时间（单位：ms），最大可设定延时时间为 0xFFFF * 延时精度 延时精度： Delay 函数的精确值单位，TP/OP 系列为 10ms， TPA61-T/ TH/ TG/ TE/ XMH/ XME/ ZG 系列为 5ms 举例 Delay(10); //延时 10 毫秒 Delay(1000); //延时 1 秒 7-2-5-9. ScreenJump 功能 画面跳转 格式 WORD ScreenJump(WORD ScreenNo); 注释 screenNo： 画面号 Return： 实际跳转到的画面号 举例 ScreenJump(2); //跳转到 2 号画面 7-2-5-10. OpenWindow 功能 打开窗口 格式 void OpenWindow(WORD winNo, WORD winX, WORD winY); 注释 winNo： 窗口号 winX： 窗口 X 轴起始位置 winY： 窗口 Y 轴起始位置


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 247 举例 OpenWindow(2, 10, 10); //位于（10，10）点显示窗口 2 7-2-5-11. CloseWindow 功能 关闭窗口 格式 void CloseWindow(WORD winNo); 注释 winNo： 窗口号 举例 CloseWindow(2); //关闭 2 号窗口 7-2-5-12. Beep 功能 蜂鸣器响一次 格式 void Beep(void); 举例 Beep( ); 7-2-5-13. WakeScreen 功能 唤醒画面（从屏保状态） 格式 void WakeupScreen(void); 举例 WakeupScreen( ); 7-2-5-14. Crc 功能 计算 Crc 值 格式 UINT Crc(BYTE* pHead, UINT nLen); 注释 pHead： 数据缓冲区起始地址 nLen： 缓冲区长度 Return： Crc 值 举例 BYTE buffer[3] = {0x01, 0x02, 0x03}; UINT nCrc = Crc(buffer, 3); // 将数组 buffer Crc 的校验值放到变量 nCrc 中 注意 Crc 函数使用的生成多项式为：X16+X15+X2+1，即 18005。 7-2-5-15. Crc16 功能 计算 Crc16 值 格式 UINT Crc16(BYTE* pHead, UINT nLen, UINT poly, UINT good_crc); 注释 pHead： 数据缓冲区起始地址 nLen： 缓冲区长度 Poly： Crc16 的生成多项式 0x1021 good_crc： 初始值 0x0000 Return： Crc16 值 举例 BYTE buffer[3] = {0x01, 0x02, 0x03}; UINT nCrc = Crc16(buffer, 3,0x1021,0x0000); //将数组 buffer Crc 的校验值放到变量 nCrc 中 注意 Crc16 函数使用的生成多项式为：X16+X12+X5+1，即 CRC-ITU** 11021。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 248 7-2-5-16. Lock/Unlock 功能 任务锁，需配对使用（V2.D 以上软件支持） 格式 void Lock(void); void Unlock(void); 应用 对于同一个全局变量，如果有多个功能函数要同时存取，此时要使用任务锁。 注意 被锁的区域，只能是对全局变量的存取管理，锁的范围越小越好。 7-2-5-17. Word_2_Int16 功能 无符号短整型转换为短整型 格式 short Word_2_Int16 (w); 举例 WORD a; //定义无符号短整型变量 short int b; //定义有符号短整型变量 b=Word_2_Int16(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-18. Word_2_Int32 功能 无符号短整型转换为长整型 格式 int Word_2_Int32 (w); 举例 WORD a; //定义无符号短整型变量 long int b; //定义有符号长整型变量 b=Word_2_Int32(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-19. DWord_2_Int32 功能 无符号长整型转换为长整型 格式 int DWord_2_Int32 (dw); 举例 DWORD a; //定义无符号长整型变量 long int b; //定义有符号长整型变量 b=DWord_2_Int32(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-20. DWord_2_Float 功能 无符号长整型转换为浮点数 格式 float DWord_2_float (dw); 举例 DWORD a; //定义无符号短整型变量 float b; //定义浮点型变量 b=DWord_2_Float(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 249 7-2-5-21. Int16_2_Word 功能 短整型转换为无符号短整型 格式 WORD Int16_2_Word(s); 举例 short int a; //定义有符号短整型变量 WORD b; //定义无符号短整型变量 b= Int16_2_Word(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-22. Int32_2_Word 功能 长整型转换为无符号短整型 格式 WORD Int32_2_Word(s); 举例 long int a; //定义有符号长整型变量 WORD b; //定义无符号短整型变量 b= Int32_2_ Word (a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-23. Int32_2_DWord 功能 长整型转换为无符号长整型 格式 DWORD Int32_2_DWord(i); 举例 long int a; //定义有符号长整型变量 DWORD b; //定义无符号长整型变量 b= Int32_2_ DWord(a); //变量类型转换 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-24. Float_2_DWord 功能 浮点数转换为无符号长整型 格式 DWORD Float_2_DWord(f); 举例 float a; //定义浮点型变量 DWORD b; //定义无符号长整型变量 b= Float _2_ DWord (a); //变量类型转换，一般用于取小数的整数部分 注意 一般使用在通信中做数据类型转换。 7-2-5-25. DCMapSetBackColor 功能 修改画布背景颜色（V2.D 以上软件支持） 格式 BOOL DCMapSetBackColor( DWORD dwDCMapID, DWORD BackColor ) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 BackColor： 设置颜色值，一般以十六进制输入，如 0x00ff00 举例 DCMapSetBackColor(1, 0x0000ff ); 应用 该函数暂无效。 注意 颜色（Color）设置规则如下：TH/XMH/XME 系列人机界面使用 RGB565 模式，颜 色值共占两个字节，其中：低字节的前 5 位用来表示 B(BLUE)，低字节的后三位+


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 250 高字节的前三位用来表示 G(Green)，高字节的后 5 位用来表示 R(RED)，即 0xF800 为 B(BLUE)，0x07E0 为 G(Green)，0x001F 为 R(RED)；TG/TE/XPG 系列人机界面 使用 RGB 模式，一种色彩占用一个字节，即 0x0000FF 为 B(BLUE)，0x00FF00 为 G(Green)，0xFF0000 为 R(RED)。 7-2-5-26. DCMapDrawLine 功能 自定义画直线（V2.D 以上软件支持） 格式 BOOL DCMapDrawLine( DWORD dwDCMapID, int x, int y, int Wid th, int Height, int linewidth, DWORD color ) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 x： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置直线显示位置 X 轴坐 标点值 y： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置直线显示位置 Y 轴坐 标点值 Width： 设置直线长度值 Height： 设置直线末点与起点之间的高度差值，即倾斜高度值 Linewidth： 设置直线线宽，即粗细 Color： 设置直线颜色 举例 int x_pos,y_pos,line_height,line_width,linewidth; DWORD line_color; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; line_color=*(DWORD *)(PSW+302); line_height=PSW[304]; line_width=PSW[305]; linewidth=PSW[306]; DCMapClear(1); //在使用过程中先使用 DCMapClear 指令把图形删除 DCMapDrawLine(1,x_pos,y_pos,line_width,line_height,linewidth,line_color); 应用 请参考第 7-3-4 节 7-2-5-27. DCMapDrawRect 功能 自定义画矩形（V2.D 以上软件支持） 格式 BOOL DCMapDrawRect( DWORD dwDCMapID, int x, int y, int Width, int Height, int linewidth, DWORD color, BOOL FillRect, DWORD FillColor ) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 x： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置矩形显示位置 X 轴坐 标点值 y： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置矩形显示位置 Y 轴坐 标点值 Width： 设置矩形宽度值 Height： 设置矩形高度值


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 251 Linewidth： 设置矩形线宽，即粗细 Color： 设置矩形边线颜色值 FillRect： 设置矩形内部是否要填充，0 为不填充，1 为填充 FillColor： 设置填充颜色值，FillRect 设置为 0，则填充颜色设置无效 举例 int x_pos,y_pos,rec_height,rec_width,linewidth; DWORD rec_color,fillcolor; BOOL fill; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; rec_color=*(DWORD *)(PSW+302); rec_height=PSW[304]; rec_width=PSW[305]; linewidth=PSW[306]; fillcolor=*(DWORD *)(PSW+308); fill=GetPSBStatus(300); DCMapClear(1); DCMapDrawRect(1,x_pos,y_pos,rec_width,rec_height,linewidth,rec_color,fill,fillcolor); 应用 请参考第 7-3-4 节 7-2-5-28. DCMapDrawCircle 功能 自定义画圆（V2.D 以上软件支持） 格式 DWORD BendCalForce(float fThick, float fWidth, float fDHatch) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 x： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置圆心显示位置 X 轴坐 标点值 y： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置圆心显示位置 Y 轴坐 标点值 Radius： 设置圆半径 Linewidth： 设置圆线宽，即粗细 Color： 设置圆边线颜色值 FillRect： 设置圆内部是否要填充，0 为不填充，1 为填充 FillColor： 设置圆填充颜色值，FillRect 设置为 0，则填充颜色设置无效 举例 int x_pos,y_pos,Radius,linewidth; DWORD circle_color,fillcolor; BOOL fill; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; circle_color=*(DWORD *)(PSW+302); Radius=PSW[304]; linewidth=PSW[306]; fillcolor=*(DWORD *)(PSW+308); fill=GetPSBStatus(300);


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 252 DCMapClear(1); DCMapDrawCircle(1,x_pos,y_pos,Radius,linewidth,circle_color,fill,fillcolor); 应用 请参考第 7-3-4 节 7-2-5-29. DCMapDrawEllipse 功能 自定义画椭圆（V2.D 以上软件支持） 格式 BOOL DCMapDrawEllipse(DWORD dwDCMapID, int x, int y, int X_Axis_Len, int Y_Axis_Len, int linewidth, DWORD color, BOOL FillRect, DWORD FillColor ) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 x：以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置椭圆原点显示位置 X 轴坐标点值 y：以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置椭圆原点显示位置 Y 轴坐标点值 X_Axis_Len： 设置椭圆 X 轴半径值 Y_Axis_Len： 设置椭圆 Y 轴半径值 Linewidth： 设置椭圆线宽，即粗细 Color： 设置椭圆边线颜色值 FillRect： 设置椭圆内部是否要填充，0 为不填充，1 为填充 FillColor： 设置填充颜色值，FillRect 设置为 0，则填充颜色设置无效 举例 int x_pos,y_pos,x_Axis,Y_Axis,linewidth; DWORD E_color,fillcolor; BOOL fill; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; E_color=*(DWORD *)(PSW+302); x_Axis=PSW[304]; Y_Axis=PSW[305]; linewidth=PSW[306]; fillcolor=*(DWORD *)(PSW+308); fill=GetPSBStatus(300); DCMapClear(1); DCMapDrawEllipse(1,x_pos,y_pos,x_Axis,Y_Axis,linewidth,E_color,fill,fillcolor); 应用 请参考第 7-3-4 节 注意 函数参数 x，y 为椭圆的原点（中心点），而非焦点。 7-2-5-30. DCMapDrawCircleArc 功 能 自定义画圆弧（V2.D 以上软件支持） 格 式 BOOL DCMapDrawCircleArc( DWORD dwDCMapID, int x, int y, int Radius, int linewidth, DWORD color, DWORD StartAngle, DWORD EndAngle ) 注 释 dwDCMapID： 设置画布号 x： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置圆弧显示位置X 轴坐标 点值 y： 以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置圆弧显示位置Y 轴坐标


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 253 点值 Radius： 设置圆弧宽度值 Linewidth： 设置圆弧线宽值，即粗细 Color： 设置圆弧边线颜色值 StartAngle： 设置圆弧起始角度值，即经过基点和起始点的连线与水平 0°的角度 EndAngle： 设置圆弧终点角度值，即经过基点和结束点的连线与水平 0°的角度 举 例 int x_pos,y_pos,Radius,linewidth; DWORD circle_color; float StartAngle,EndAngle; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; circle_color=*(DWORD *)(PSW+302); Radius=PSW[304]; linewidth=PSW[306]; StartAngle=*(float *)(PSW+308); EndAngle=*(float *)(PSW+310); DCMapClear(1); DCMapDrawCircleArc(1,x_pos,y_pos,Radius,linewidth,circle_color,StartAngle,EndAngle); 应 用 请参考第 7-3-4 节 注 意 以弧原点（中心点）为基点，以过该基点的水平线向右的方向为水平0°。 7-2-5-31. DCMapDrawEllipseArc 功 能 自定义画椭圆弧（V2.D 以上软件支持） 格 式 BOOL DCMapDrawEllipseArc( DWORD dwDCMapID, int x, int y, int X_Axis_Len, int Y_Axis_Len, int linewidth, DWORD color, DWORD StartAngle, DWORD EndAngle) 注 释 dwDCMapID： 设置画布号 x：以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置椭圆弧原点显示位置 X 轴坐标点值 y：以函数画布左上角为坐标原点（0，0），设置椭圆弧原点显示位置 Y 轴坐标点值 X_Axis_Len： 设置椭圆弧 X 轴半径值 Y_Axis_Len： 设置椭圆弧 Y 轴半径值 EArc_width： 设置椭圆弧线宽，即粗细 Color： 设置椭圆弧边线颜色值 StartAngle： 设置椭圆弧起始角度值，即经过基点和起始点的连线与水平 0°的角度 EndAngle： 设置椭圆弧终点角度值，即经过基点和结束点的连线与水平 0°的角度 举 例 int x_pos,y_pos,x_Axis,Y_Axis,linewidth; DWORD eArc_color; float StartAngle,EndAngle;


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 254 BOOL fill; x_pos=PSW[300]; y_pos=PSW[301]; eArc_color=*(DWORD *)(PSW+302); x_Axis=PSW[304]; Y_Axis=PSW[305]; linewidth=PSW[306]; StartAngle=*(float *)(PSW+308); EndAngle=*(float *)(PSW+310); DCMapClear(1); DCMapDrawEllipseArc(1,x_pos,y_pos,x_Axis,Y_Axis,linewidth,eArc_color,StartAngle,End Angle); 应 用 请参考第 7-3-4 节 注 意 以椭圆弧原点（中心点）为基点，以过该基点的水平线向右的方向为水平 0°；函数参 数 x，y 为椭圆弧的原点（中心点），而非焦点。 7-2-5-32. DCMapClear 功能 清除画布内容（V2.D 以上软件支持） 格式 BOOL DCMapClear( DWORD dwDCMapID ) 注释 dwDCMapID： 设置画布号 举例 DCMapClear(1); 应用 请参考第 7-3-4 节 7-2-6. 宏操作 7-2-6-1. Max 功能 取两个数中最大值 格式 Max( A, B ); 注释 A： 变量 B： 变量 举例 Max(3, 4) == 4 7-2-6-2. Min 功能 取两个数中最小值 格式 Min(A, B); 注释 A： 变量 B： 变量 举例 Min(3, 4) == 3


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 255 7-2-6-3. MAKEWORD 功能 将两个字节组合成一个字 格式 MAKEWORD(lb, hb)； 注释 lb： 字节变量，两个组合字节中低字节 hb： 字节变量，两个组合字节中高字节 举例 MAKEWORD(0x01, 0x02) == 0x0201 7-2-6-4. MAKEDWORD 功能 将两个单字组合成一个双字 格式 MAKEDWORD(lw, hw) 注释 lb： 字变量，两个组合字中低字 hb： 字变量，两个组合字中高字 举例 MAKEDWORD(0x01, 0x02)== 0x00020001 7-2-6-5. LOBYTE 功能 获取一个字的低字节 格式 LOBYTE(w) 注释 w： 字变量 举例 LOBYTE(0x0201) == 0x01 7-2-6-6. HIBYTE 功能 获取一个字的高字节 格式 HIBYTE(w) 注释 w： 字变量 举例 HIBYTE(0x0201)== 0x02 7-2-6-7. LOWORD 功能 获取一个双字的低字 格式 LOWORD (w) 注释 w： 双字变量 举例 LOWORD(0x00020001)== 0x0001 7-2-6-8. HIWORD 功能 获取一个双字的高字 格式 HIWORD(w) 注释 w： 双字变量 举例 HIWORD(0x00020001)== 0x0002


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 256 7-2-7. C 语言常见库函数 本章主要简单介绍 C 语言中常用库函数使用，其他非常见函数用户可以直接参考《C 程序设计》教材或者通过网络查询学习 C 语言的使用。 7-2-7-1. abs 功能 求整数 x 的绝对值 格式 Short int abs(short int x) 注释 x： 单字整型变量 举例 short int *a; *a=PSW[300]; PSW[320]=abs(*a); 7-2-7-2. acos、asin、atan 功能 计算 acosx、asinx、atanx 反三角函数值 格式 float acos(float x) float asin(float x) float atan(float x) 注释 x： 双字浮点型变量 举例 *(float*)(PSW+300)= acos(*(float*)(PSW+310))*180/3.1415926; *(float*)(PSW+302)= asin(*(float*)(PSW+312))*180/3.1415926; *(float*)(PSW+304)= atan(*(float*)(PSW+314))*180/3.1415926; 7-2-7-3. cos、sin、tan 功能 计算 cosx、sinx、tanx 三角函数值 格式 float cos(float x) float sin(float x) float tan(float x) 注释 x： 双字浮点型变量，输入的值必须为弧度 举例 *(float*)(PSW+300)= cos((*(float*)(PSW+310))*3.1415926/180); *(float*)(PSW+302)= sin((*(float*)(PSW+310))*3.1415926/180); *(float*)(PSW+304)= tan((*(float*)(PSW+310))*3.1415926/180); 7-2-7-4. log 功能 求 Log 即 Inx 格式 float log(float x) 注释 x： 双字浮点型变量 举例 *(float*)(PSW+320)=log(*(float*)(PSW+300)); 7-2-7-5. log10 功能 求 Log10X 格式 float log(float x)


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 257 注释 x： 双字浮点型变量 举例 *(float*)(PSW+320)=log10(*(float*)(PSW+300)); 7-2-7-6. pow 功能 计算 xy 的值 格式 float log(float x) 注释 x： 双字浮点型变量 举例 *(float*)(PSW+320)=pow(*(float*)(PSW+300)); 7-2-7-7. sqrt 功能 计算 X 的值 格式 float sqrt (float x) 注释 x： 双字浮点型变量 举例 *(float*)(PSW+320)=sqrt(*(float*)(PSW+300)); 7-2-7-8. rand 功能 产生-90 到 32767 间的随机函数 格式 int rand(void) 注释 x： 双字整型变量 举例 if (0 == GetPSBStatus(300)) { SetPSB(300); srand(30); } *(DWORD*)(PSW+300) = rand(); 注意 在调用 rand 函数产生随机数前， 必须先利用srand()设好随机数种子， 如果未设随机 数种子，rand()在调用时会自动设随机数种子为 1，rand()产生的是假随机数字，每 次执行时是相同的。 若要不同， 以不同的值来初始化它， 初始化的函数就是srand()。 7-2-7-9. memcmp 功能 按字节比较内存区域 buf1 和 buf2 的前 count 个字节 格式 int memcmp(const void *buf1, const void *buf2, unsigned int count); 注释 void *buf1： 内存区域 1 void *buf2： 内存区域 2 count： 比较字节数 返回值： 当 buf1<buf2 时，返回值-1 当 buf1=buf2 时，返回值 0 当 buf1>buf2 时，返回值 1 举例 char str3[4] = "1234"; char str4[5] = "12345"; int ret; ret = memcmp(str3,str4, 4); //返回值为 0


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 258 ret = memcmp(str3,str4, 5); //返回值为-1 ret = memcmp(str4,str3, 5); //返回值为 1 注意 若未比较完所有字节已确定大小，则不再比较后续字节。 7-2-8. 触摸屏内部对象（PSW、PFW、PSB） 触摸屏的内部对象有 PSW、PFW、PSB，具体介绍本手册前面的章节内容。 在函数功能块中只有 PSW 类型寄存器可以直接读写数据， PFW 类型寄存器要通过 Read、Write、Reads、Writes 函数进行读写数据，PSB 位线圈使用 GetPSBStatus、SetPSB、 ResetPSB 宏进行操作或者通过 Read、Write 函数进行读写数据，具体介绍如下： 7-2-8-1. PSW 对象 1、PSW 寄存器可直接操作：其类型为 unsigned short（即 WORD） 例：PSW[300] += 1； //将 PSW[300]的数值进行累加 2、DWORD dwValue = *(DWORD*)(PSW + 300); 或者 DWORD dwValue =MAKEDWORD(PSW[300],PSW[301]); // 将 PSW[300] 、 PSW[301]里面的值赋值给一个双字 DWORD dwValue; *(DWORD*)(PSW + 300) = dwValue; //将一个双字赋给 PSW[300]、PSW[301] 3、float fValue = *(float*)(PSW + 300); //将 PSW[300]、PSW[301]里面的值按浮点数 格式读出。 7-2-8-2. PSB 对象 GetPSBStatus(PSB_No); //获取 PSB 的值 例： GetPSBStatus(300); //获取 PSB300 状态值 SetPSB(PSB_No) //将相应 PSB 置 1 例： SetPSB(300) //将 PSB300 置 1 ResetPSB(PSB_No) //将相应 PSB 置 0 例： ResetPSB(300) //将 PSB300 置 0 例： if( GetPSBStatus(300) ) SetPSB( 301 ); else ResetPSB( 301 ); //根据 PSB300 的值，控制 PSB301 状态，PSB300 值=PSB301 值 例： if( GetPSBStatus(300) ) Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 0, TYPE_BIT, 1); else


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 259 Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSB, 301, 0, TYPE_BIT, 0); //根据 PSB300 的值，控制 PSB301 状态，PSB300 值=PSB301 值 7-2-8-3. PFW 对象 例： WORD i; Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &i); Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, i); //Read、Write 读取单个 PFW 类型寄存器 例： BYTE A[100]; Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 50, A); Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 400, 50, A); //Reads、Writes 读取多个 PFW 类型寄存器 7-2-9. PLC 外部对象元件 D、Y…读写 读取和写入 PLC 参数值使用 Read 和 Write 函数，但是在使用函数之前，用户要在函数 中定义数据变量，变量的数据类型根据读取或者写入的 PLC 参数决定，如下： 1、读取 PLC Y0 状态值，同时将其值复制给 Y1 BOOL Y0,Y1; Read(PLC, 1, XINJE_XC_BIT_Y, 00, 0, TYPE_BIT, &Y0); //输入 Read，按“shift”键 +“左括号（”键，具体请参考 1.3 节 Y1=Y0; Write(PLC, 1, XINJE_XC_BIT_Y, 01, 0, TYPE_BIT, Y1); 2、读取 PLC 一个整数 D0 值，同时将其值赋给 D1 WORD middle; Read(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 0, 0, TYPE_WORD, &middle); Write(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 1, 0, TYPE_WORD, middle); 3.读取 PLC 一个双字整型数据，同时将其值赋给其他寄存器 DWORD middle; Read(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 0, 0, TYPE_DWORD, &middle); Write(PLC, 1, XINJE_XC_REG_D, 2, 0, TYPE_WORD, middle); 4.读取 PLC 一个浮点数据，同时将其值赋给其他寄存器 方式一： float middle[1]; Reads(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 10, 2, middle); Writes(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 12, 2, middle);


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 260 方式二： float a; Reads(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 10, 2, &a); Writes(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 12, 2, &a); 5.读取 PLC 一组整型数据，同时将其值赋给另一组寄存器 WORD middle[10]; Reads(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 0, 10, middle); Writes(PLC, 1, XINJE_XC_REGS_D, 10, 10, middle); 其他数据数组操作同上操作，在读写浮点数和数组数据时一定要使用 Reads、Writes 函数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 261 7-3. 工程示例 7-3-1. 数据比较 示例要求： 从 PLC 内取三个整数进行比较，输出最大值和最小值在人机界面上显示。 示例设备： （1）TH465-MT 一台，XC3-24R-E 一台 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本，硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，PLC 通讯线一根，电脑一台 相关资料： （1）《XC 系列可编程控制器用户手册》 （2）《TouchWin 编辑软件用户手册》 具体实现过程： 1、建立 C 函数功能块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 262 2、函数调用 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。 3、画面编辑 放置 3 个数值输入，地址 D0、D2、D4，2 个数值显示，地址 PSW300、PSW301，5 个 文字串，如下： 4、最后将程序下载到人机界面中，连接 PLC 进行操作。 7-3-2. 定时加密 示例要求： 通过 C 函数功能块，实现对触摸屏程序定时加密。 示例设备： （1）TG765-MT 一台 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本，硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，PLC 通讯线一根，电脑一台


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 263 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 具体实现过程： 1、画面编辑 画面 1：程序主画面。放置 2 个画面跳转按钮，跳转至到期时间、密码设置画面（画面 2），并设置为验证模式。如下： 画面 2： 到期时间、 密码设置画面。 放置3 个数据输入， 地址PFW260、PFW261、PFW262， 16 进制输入；1 个字符输入，地址 PFW350，寄存器数为 3；放置 1 个指示灯按钮，地址 PFW256.0。如下： 画面 3：到期后密码输入画面。放置 1 个字符输入，地址 PSW256，寄存器数为 3；放 置一个功能键调用 jiemi 函数。如下： 窗口 1：密码错误窗口。放置文字；放置 1 个窗口按钮，关闭窗口。如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 264 2、建立 C 函数功能块 （1）创建函数功能块，右击工程列表栏“函数功能块”，弹出对话框中选择“添加函 数”添加 2 个功能函数，函数名称设为 panduan、jiemi： （2）编辑 panduan、jiemi 函数，打开函数编辑界面，函数如下： panduan： jiemi：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 265 3、函数调用 在画面放置一个功能域，“模式”标签页，“动作模式”选择“连续”，“功能”标签 页，右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加”按钮，添加此功能，选中左 边“函数调用”，双击或单击“修改”，选择待调用的函数名称panduan，即可添加函数。 如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 266 在画面中选择到功能与，选择“元件共用”按钮，在每个画面都使用功能域调用函数。 如下： 在画面 3 放置一个功能键， 在右边 “可选功能” 中选择 “函数调用” ， 然后点击 “添加” 按钮，添加此功能，选中左边“函数调用”，双击或单击“修改”，选择待调用的函数名称 jiemi，即可添加函数。如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 267 单击“按键”选项，设置功能键文字为“确认”，最后单击“确定”设置完毕。 4、最后将程序下载到人机界面中，连接 PLC 进行操作。 7-3-3. 自由通信 示例要求：主要通过 C 函数功能块，读取 PLC 输出点 Y 状态。 示例设备： （1）TH465-MT 一台，XC 系列 PLC 一台 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，PLC 通讯线一根，电脑一台 相关资料： （1）《XC 系列可编程控制器用户手册》 （2）《TouchWin 编辑软件用户手册》 操作流程： 1、 新建工程 将 PLC 口设置成三菱 FX 系列，通讯参数为 19200、8、E（偶校验）、1（停止位）， 如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 268 当通过 C 函数实现与下位机通讯时， 不使用PLC 口、 不使用下载口、 不使用扩展口、 Modbus 从设备（显示器为 Slave）和自由机型（显示器为 Slave）这 5 个驱动（协议）是不 可用的，其他协议可以随意选择，只要把通讯参数保持一致就可以了。 2、建立 C 函数块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 269 BYTE snd[8]={0x01,0x01,0x48,0x00,0x00,0x08}下面依次介绍数组初始值的含义： 0x01 设备地址，可以理解为通讯设备站号； 0x01 功能码，Modbus RTU 标准协议读线圈功能码； 0x48,0x00 读取操作首地址，本例中对应 XC 系列 PLC 地址 Y0； 0x00 0x08 读取操作数个数。 用户可以根据当时设备发送数据的协议说明，仿照上面的例子去定义发送数据内容。 3、函数调用 在画面放置一个功能域，将功能域模式设为连续，功能里添加函数功能块，如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 270 4、画面编辑 在画面中放置 8 个指示灯，地址为 PSW300.0~PSW300.7，如下： 5、最后将程序下载到人机界面中，连接 PLC 进行操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 271 7-3-4. 扫描枪通信 示例要求： 主要通过 C 函数功能块，与扫描枪通信，读取条码信息。 示例设备： （1）TG765-MT 一台，XC 系列 PLC 一台，扫码枪一套 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，PLC 通讯线一根，电脑一台 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 （2）《xx 扫描枪说明书》 操作流程： 1、 新建工程 将下载口设置成信捷 XC 系列，通讯参数为 19200、8、E（偶校验）、1（停止位）， 通信参数根据扫描枪实际默认参数修改。如下： 当通过 C 函数实现与下位机通讯时， 不使用PLC 口、 不使用下载口、 不使用扩展口、 Modbus 从设备（显示器为 Slave）和自由机型（显示器为 Slave）这 5 个驱动（协议）是不


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 272 可用的，其他协议可以随意选择，只要把通讯参数保持一致就可以了。 2、建立 C 函数块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下： 用户可以根据设备的通信协议说明，仿照上面的例子去定义。 3、函数调用 在画面放置一个功能域，将功能域模式设为连续，功能里添加函数功能块，如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 274 5、最后将程序下载到人机界面中，连接扫描枪、PLC 进行操作。 7-3-5. 数据块清零 示例要求： 主要通过 C 函数功能块，将 PLC 内数据块清零。 示例设备： （1）TG765-MT 一台，XC 系列 PLC 一台 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，PLC 通讯线一根，电脑一台 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 操作流程： 1、新建工程，画面内容制作 在画面放置 3000 个数据输入部件，地址分别设为：D0、D1……D2999，属性都设置为 WORD，位数为 5 位，无符号数数显示。如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 275 2、建立 C 函数块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下： 3、函数调用 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。如下：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 276 单击“按键”选项，设置功能键文字为“清零”，最后单击“确定”设置完毕。 4、将程序下载到触摸屏中，进行操作。 7-3-6. 浮点数四则运算 示例要求： 主要通过 C 函数功能块，进行加减乘除运算。 示例设备： （1）TH765-MT 一台 （2）软件版本：V2.c.6 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，电脑一台 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 操作流程： 1、新建工程，画面内容制作 （1）在画面放置 2 个数据输入部件，地址分别设为：PFW300、PFW302，属性都设置 为 DWORD，位数为 5 位，小数位为 2 位，浮点数显示，如下操作：地址设置：  对象 其他数据输入操作同上。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 277  显示 （2）放置四个数据显示，地址分别设置为PFW304、PFW306、PFW308、PFW310，属 性都设置为 DWORD，位数为 5 位，小数位 2 位，浮点数显示，如下操作：  对象 其他数据显示如上操作。  显示


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 278 2、建立 C 函数块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下： 注： 浮点数定义必须使用 float， 读写必须使用Reads、Writes 两个字节， 不能使用Read 读一个 DWORD 的数据。 3、函数调用 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。 单击“按键”选项，设置功能键文字为“计算”，最后单击“确定”设置完毕。 4、将程序下载到触摸屏中，进行操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 279 7-3-7. 函数画布 示例要求： 通过 C 函数、DCMapDrawLine、DCMapDrawRect、DCMapDraw-irlce、 DCMapDrawEllipse、DCMapDrawCircleArc、DCMapDrawEiilpseArc 实现画直线、 矩形、 圆、 椭圆、圆弧、椭圆弧功能。 示例设备： （1）TG765-UT 一台 （2）软件版本：V2.D 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，电脑一台 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 操作流程： 1、新建工程，画面内容制作 （1）单击画图栏 “ ”图标， 在编辑画面中单击鼠标拖至右下角松开，建立如下 MacroDCMap 函数画图界面： （2）双击“MacroDCMap”界面，设置 MacroDCMap 函数编号以及背景色属性： 2、添加函数功能块 （1）创建函数功能块，右击工程列表栏“函数功能块”，弹出对话框中选择“添加函 数”添加 2 个功能函数，函数名称设为 DrawMap、DrawMapClear：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 280 （2）编辑 DrawMap、DrawMapClear 函数，打开函数编辑界面，函数如下： DrawMap： DrawMapClear： 函数中涉及到的颜色（color）设置规则请参考 7-2-5-25 节。 3、调用 DrawMap、DrawMapClear 函数 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 281 单击“按键”选项，设置功能键文字，最后单击“确定”设置完毕。 DrawMapClear 功能键按照如同以上操作。 4、将程序下载到人机界面中，进行操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 282 7-3-8. 数据类型强制转换 示例要求： 通过 C 函数实现数据类型的强制转换，浮点数转换为整数，整数转换为浮点数。 示例设备： （1）TG765-UT 一台 （2）软件版本：V2.D 以上版本；硬件版本：V2.c 以上版本 （3）USB 下载线一根，电脑一台 相关资料： （1）《TouchWin 编辑软件用户手册》 操作流程： 1、新建工程，画面内容制作 在画面放置 2 个数据输入部件，地址分别设为： PFW300、PFW400，属性都设置为 DWORD，PFW300 数据类型为浮点数，位数 5 小数位 2，PFW400 数据类型无符号数，位 数 5。1 个数据显示，地址设为：PFW500，属性设置为 Dword，数据类型浮点数，位数 5 小数位 2。如下： 2、建立 C 函数块 在编辑软件左边工程区选中“函数功能块”，单击鼠标右键，选择“添加函数”： 出现函数功能块信息输入框，填写信息然后“确定”，即建立一个 C 函数功能块编辑 环境，函数部分如下： 1、Func1：浮点数强制转换为整数


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 283 2、Func2：整数强制转换为浮点数 3、函数调用 在画面放置一个功能键，在右边“可选功能”中选择“函数调用”，然后点击“添加” 按钮， 添加此功能， 选中左边 “函数调用” ， 双击或单击 “修改” ， 选择待调用的函数名称， 即可添加函数。如下： 单击“按键”选项 ， 设置功能键文字为“浮点数→整数” ， 最后单击“确定”设置完毕 。 再新建一个功能键，操作同上，调用函数 Func2，文字为“整数→浮点数”。 4、将程序下载到触摸屏中，进行操作。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 284 7-4. 常见问题 7-4-1. 如何对正在编辑 C 功能函数程序进行编译？ 解答：根据当前使用电脑键盘的不同，用户在编辑C 函数的过程中可以按键盘 F7 键或 Fn 键加 F7 键（即 Fn+F7）组合进行编译。 7-4-2. 如何在 C 功能函数块中读取 PLC 参数值或者写入 PLC 参数值？ 解答：直接在函数库列表中选中要使用函数，如“Read”，直接双击，函数就会显示在 编辑区，然后按住键盘“shift”键加+“（左括号”键，系统会弹出如下对话框，直接设置 即可。 7-4-3. 使用 Read、Write、Reads、Writes 函数快捷方法？ 解答：在功能函数输入 Read 后，按住键盘 shift 键 加+左括号键弹出如下对话框： 1、Read 函数使用注意： Read 函数，在星号处变量前要加一个&寻址符，如下： Write 函数不需要添加。 2、Reads、Writes 函数使用注意： 进行数组操作，只需要输入数组名就可以了。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 285 7-4-4. 函数功能块在线模拟时为什么不能执行？ 解答： 函数功能块只有在下载到人机界面中才能正常执行， 在线模拟和离线模拟都不能 执行。 7-4-5. Read 函数和 Reads 有什么区别？ 解答：Read 函数是对单字、线圈进行读，Reads 函数是对多字进行读操作，并且 Read 函数在定义的变量前要加寻址符，如下： 7-4-6. 函数功能块与标准的 C 语言有什么区别？ 解答：没有区别，支持 C 语言的多数函数库。 7-5. 注意事项 7-5-1. C 标准库函数的调用限制 主要说明受到限制的库函数，大多数常用的标准 C 库函数（除堆函数）均是能正常使 用的，现罗列出那些使用时受到限制的标准库函数： 1、alloca.h 中所有的函数不能调用，函数均与堆相关。 2、assert.h 中的断言函数不能调用。 3、stdio.h 中针对流的函数不能调用，只有针对字符串的,函数 （sscanf、sprintf）可以正 常使用。 4、stdlib.h 中相关的堆操作函数不能调用，因此提供了替代的 API 函数。 7-5-2. C 函数使用注意事项  输入 API 函数时，应保证“函数名”和“左括号（”在一起，中间不留有空格，这样 可以弹出帮助对话框和提示框。  代码区分大小写。  在公共函数定义的全局变量，不可以赋初值，全局变量默认为“0”。  在进行变量定义的时候，数据源是什么类型，就定义什么类型。  功能函数的函数名必须为英文，不能取相同的函数名。  代码输入完成后可通过 F7 键或 F7+Fn 键编译，关闭时，默认不编译，若需要编译，可 通过软件的菜单-工具-选项进行修改。  变量（局部或全局）声明时，一般不要声明大的数组（空间大于128 字节），可以用专


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 7. 函数功能块 286 用空间分配函数申请尔后再使用。  函数中不可以直接调用库函数中的堆函数 malloc/ free， 而用Malloc / Free 替代 （首字母 大写），功能完全相同。  功能函数的执行的环境可以是多任务并行的， 功能函数执行的模式： 并行执行、 顺序执 行。 顺序执行：调用该功能函数的任务， 只有在该功能函数执行完后， 才能继续后继的处理； 因此该功能函数必须有合适的退出条件。 并行执行：调用该功能函数的任务， 创建新的任务来执行函数， 调用者则继续后继处理。  因为是多任务系统，提供了任务锁，请谨慎使用。  在写函数指令时，一定要注意指令大小写，例：read( )、READ( ) 写法都不正确，正确 写法 Read( )。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 287 8. 常见问题及解决方法 本章主要介绍信捷 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面在工业系统和画面制作过 程中常见的一些问题及解决方法。 Q1 人机界面运行温度和储存温度是多少？ 运行温度：0° C~ 50° C；储存温度：-10° C~ 60° C； TE765（宽温版）运行温度：-10° C~ 60° C。 Q2 人机界面拨码开关有什么作用？ TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列： 开关 DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 功能 状 态 ON OFF OFF OFF 未定义 OFF ON OFF OFF 强制下载 OFF OFF ON OFF 系统菜单： 时钟校准、 触摸校准等 OFF OFF OFF ON 内部检测模式（不建议客户使用） Q3 什么原因导致触摸不良？ 1、人机界面安装问题 把人机界面从控制柜上取下来， 操作测试， 若操作没问题， 即安装问题导致， 重新测量 安装尺寸，安装时不要太紧，以免挤压到触摸板。 2、通讯不良造成 3、新建一个程序测试 放置一个 PSB300 的指示灯按钮，下载到人机界面中测试触摸情况，以排除程序问题。 如果新建的程序也触摸不良，TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面使用 3 号拨码进行 触摸校准，TP 系列请直接发回我司测试； 如果新建的程序没有问题，就按照以下步骤排查： （1）用到了很多偏移量（间接指定地址是通讯设备的地址)； （2）使用数据移动按键时，不能同时放两个以上趋势图或通用表格之类的； （3）通用表格，被手动直接拉大后，下载到屏里会有偏移，软件上把各个属性来回多 点几次再下载进去就可以了。 Q4 怎样进行人机界面触控画面校准？ TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面的触控校准方法： 1、将人机界面背面 3 号拨码开关置 ON，人机界面重新上电；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 288 2、人机界面上会出现系统菜单：时间和校准项： 3、轻触“校准”，进入校准界面，依次垂直点击人机界面上的十字中心进行校准； 4、最后若中心出现圆圈“○”则说明校准成功，点击即会进入用户画面；若中心出现 叉“×”，则需要再次校准，直到中心出现圆圈； 校准成功 校准不成功 5、校准完成后把 3 号拨码置 OFF，人机界面重新上电。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 289 Q5 触摸屏软件有繁体版的吗？支持输入繁体字吗？ 没有繁体版的安装软件， 但在简体中文系统下， 可输入繁体字， 同时可以输入西班牙文、 日文、德语、法语等。 目前本公司支持的软件版本有简体中文版、英文版、德文版和韩文版。 Q6 为什么人机界面软件不能正常安装或使用？ 1、安装之前，请关闭杀毒软件和系统优化工具； 2、安装成功后，双击桌面上的软件快捷图标，弹出如下图所示的提示： 原因：当前计算机的颜色模式过低； 解决方法：右击桌面，选择“属性”，在“设置”选项中，将颜色质量改为“最高（32 位）”。 Q7 如何在计算机上安装两个以上版本人机界面编辑软件？ 在安装过程中更改软件的路径，点击“浏览”按钮，手动更改安装路径，确定即可，如 下所示： Q8 如何选择 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面 USB 下载线？ 支持 USB2.0 标准，带屏蔽层，一端方形 USB-B，一端扁形 USB-A。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 290 Q9 TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面程序无法下载怎么办？ TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面的程序下载需要使用 USB 下载线进行下 载，用户可以从我司购买 TH-USB 下载线或借用打印机 USB 通讯线，但是打印机通讯线必 须符合 USB2.0 标准，带屏蔽层，一端方形，一端扁形，如 Q8 所示： 1、检查计算机上是否安装了 USB 下载线驱动 USB 下载线驱动可至信捷官方网站 www.xinje.com 下载 （安装前请先阅读驱动包里的安 装说明），驱动安装成功后请将人机界面重新上电。 2、若已经安装了驱动，请检查驱动是否出现异常 把 USB 下载线插在计算机 USB 口和人机界面 USB 下载口上，给人机界面供电，在计 算机上右键点击“我的电脑”，选择“属性”，在“硬件”属性中选择“设备管理器”，如 果计算机上已经成功安装了 USB 下载线驱动，在“设备管理器/通用串行总线控制器”中会 有如下图所示红色标注信息： （1）如果没有，则需要重新安装，USB 下载线驱动可至信捷官方网站 www.xinje.com 下载； （2）如果有， 确认USB 驱动前面是否有个黄色的感叹号，如果有，则需要重新更新驱 动程序。 3、USB 下载线驱动无法成功安装 （1）请关闭杀毒软件和系统优化工具； （2）查看当前计算机属于什么操作系统，若是 Win7 64 位操作系统，请使用 Win7 64 位专用驱动重新更新驱动； 若是WIN8 系统， 请先按照驱动安装指导文件设置PC 启动模式， 然后再安装驱动； （3）USB 下载线驱动安装方法有两种，见驱动包里的使用说明，可以依次尝试； （4） 若排除以上可能， 仍然无法安装USB 下载线驱动， 请与我司人机界面技术支持联 系。 4、USB 下载线驱动正常安装，仍然下载不了程序 （1）检查显示器型号是否和使用中的人机界面型号一致； 原因：客户用 TH/TG/TE/TN 系列屏替换 TP 系列屏，但是程序中型号忘记转换，把 TP 系列的程序下载到 TH/TG/TE 系列人机界面中去。 方法：显示器型号在“文件/系统设置/显示器”中查看。 （2）USB 下载电缆不合格； 在不确认的情况下，可以换根新线。现在市面上购买的一些 USB 下载线非屏蔽线，抗 干扰能力差，建议使用 1.2m 以内的屏蔽线缆。 （3）试着重新插拔 USB 下载线或重启一下人机界面； （4）以上都确定无误，若仍然无法下载，则把TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 291 界面背面 2 号拨码置 ON 后重新上电，进行 USB 强制下载； （5）检查是否存在干扰； 建议对人机界面使用独立 24V 的开关电源供电，电源上不能同时接其他设备，人机界 面周围不要启动变频器等高干扰设备，有条件的话可以把屏拿到无高干扰设备的地方下载， 如办公室。 （6）部分计算机的 USB 接口抗干扰能力弱或 USB 口易损坏； 建议换用其他计算机进行下载，查看是否下载成功。 （7）有些笔记本充电电源不是很稳定。 建议下载程序时，拔掉电脑的供电电源，再去下载程序。 Q10 为什么下载人机界面程序时提示：显示器容量不足？ 原因：程序太大，超过了屏容量。 解决方法：可对画面内容进行简化： 1、用户没有使用下载口通讯，建议选择“不使用下载口”，因为选择下载口的使用会 占用一部分资源； 2、“工具（T）/选项（O）”请不要选择“自动保存”； 3、程序中使用了数据采集或图表显示，但占用的 PFW 超过人机界面容量，请将 PFW 容量设置在对应人机界面允许范围内。 Q11 为什么人机界面程序不能上传？如何设置才能上传？ 原因：工程下载时没有在使用“完整下载”方式，因此人机界面的程序不能上传。 现象：人机界面程序上载时提示“不存在工程”。 解决方法：下载时单击菜单栏“文件（F）/完整下载工程数据（F）”或操作栏“完整 下载”图标“ ”，会支持上传，并可以设置上传限制密码。 Q12 如何选择正确的通讯电缆？ 对我司支持的多数通讯设备，请参考《触摸屏与 PLC 连接通讯手册》；若说明书未详 细说明通讯线接法的， 用户可以参考《TP/TH/TG/TE/RT/MTG/CCSG 系列人机界面用户手册 （硬件篇）》人机界面引脚定义自己制作通讯电缆。 客户在选择与西门子 PLC 通讯线时，请注意通讯线的颜色（信捷公司标配的 OP 与 S7-200 通讯线为黑色，TP/TH/TG/TE 与 S7-200、S7-300/400 通讯线为白色）。 Q13 人机界面软件不支持当前使用设备型号怎么办？ 1、如果人机界面所支持的设备为相同品牌、不同系列，但设备协议相同，且有可用的 共同设备地址，则可以选择与之匹配的设备型号；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 292 2、确认设备的通讯协议，若支持 Modbus 协议，屏中设备协议可选择“Modbus RTU” 或“Modbus ASCII”； 3、若设备的通讯协议不满足上述两个条件，可以使用以下方法： （1）自行编写通讯协议，详情可咨询技术支持； （2）像仪表类变量比较少的设备，可使用 C 语言函数功能块，详见本手册第 7 章。 Q14 怎样将人机界面下载口切换到通讯模式？ （一）在软件编辑上： 1、新建工程时下载口请选择相应连接设备； 2、在设置下载口设备相关元件时，在设备栏中选择“下载口”，并正确设置站点号。 （二）在硬件连接上： TH/TG/TE/TN 系列人机界面 Download 口默认处于通讯模式，可以直连通讯。 Q15 为什么无法正常通讯，人机界面上显示“正在通讯……”？ 1、下载《触摸屏与 PLC 及其他通讯设备连接手册》； 用户可至信捷官方网站 www.xinje.com 下载“触摸屏与 PLC 及其他通讯设备连接手册”， 查找相应的通讯设备类型，参考一些通讯注意点。 2、检查通讯电缆接线是否正确； 检查屏与设备间的通讯电缆接线是否正确，通讯线接线方法可查阅《触摸屏与 PLC 连


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 293 接通讯手册》。 3、请用万用表检查通讯电缆是否接触不良或损坏； 4、工程选择的 PLC 机型和实际连接 PLC 机型是否相符； 5、检查通讯参数的设置； 屏的通讯参数必须和通讯设备的通讯参数保持一致，如：设备类型、站号、波特率、停 止位、数据位、奇偶校验。 一般 PLC 参数下载完成后，PLC 需要重新上电才会生效。 6、可新建一个简单程序做测试，这样便于查找原因； 若新建的程序通讯正常， 用户就需要要检查工程画面中的内容， 尤其是按钮、 数据输入 等与通讯设备有关的部件， 检查这些部件所选择的设备、 站号是否正确。 例如： 人机界面与 信捷 PLC 通讯，PLC 的站号为 1，并通过电缆与人机界面的 PLC 口连接。然后在编辑画面 上，添加了一个对 PLC 内的软元件 M0 置位的按钮，那么这个按钮的“站点号”就要设置 为 1，“设备”栏选择 PLC 口。 7、确定当前使用的人机界面通讯口； 人机界面有两个通讯口，分别为PLC 口、Download 口，确定人机界面是用哪个口通讯 的，不要插错通讯口，若使用 PLC 口，则每个部件的设备都应该是“PLC 口”。 8、观察通讯窗口里的站点号； 若用户可以确定通讯设备的站号，如设备站号是1，但是人机界面上弹出的通讯窗口是 “正在通讯，PLC 站号 0……”，则人机界面程序中肯定存在某些控件的站号是 0，用户需 要检查工程所有部件站点号是否有误，并将站号改为 1。 9、现场干扰。 排查现场是否有干扰， 适当做一些抗干扰措施， 如通讯线加屏蔽层、 人机界面使用独立 电源、和高频设备之间做一些隔离等。 Q16 为什么 TH 系列人机界面与通讯设备通讯速度慢？ 下面几种情况会导致 TH 人机界面与通讯设备通讯速度慢： 1、画面中用到了大量的间接指定（且间接指定地址是通讯设备地址）； 解决方法：把间接指定的地址转移到屏的内部地址。 2、用到了曲线图，且采集周期在 1 分钟以内。 解决方法：“文件（F）/系统设置（T）/显示器/参数设定”中，将 Cache 个数改为 2。 数据采集周期要求在 1 分钟以内，请选用 TG/TE/TN/ZG 系列人机界面。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 294 Q17 为什么欧姆龙 PLC 与人机界面通讯，只能读数据而无法写入？ 1、老版的欧姆龙编辑工具可以直接通过更改 DM6600设置，将原来的缺省值修改为 Monitor（监控）； 2、新版的欧姆龙编辑工具：“工具/网络设置/PLC设定”，将PLC的启动状况修改为监 控状态。 经过上面的修改后，把参数写入 PLC，再重启 PLC，人机界面就可以实现读出和写入 了，否则只能读而不能写。 Q18 微型打印机打印出来的部分内容还卡在打印机里面？ 解决方法：将打印窗口的高度在现在基础上调大，打印元件也要相应拉长。 Q19 为什么人机界面中会出现芯片图案？ 首先新建一个简单的程序， 使用强制下载方式下载到屏里， 以确定是程序问题还是硬件 问题。若新建的程序没问题，则开始排查程序。 左上角有芯片编号，以下情况均可能会导致出现芯片： 1、 画面中出现了屏无法读取的内容或元件， 可通过逐个删除的排除法找到问题的所在； 2、01 号芯片：用户画面内容过多导致无法写入，可对画面内容进行简化；如： （1）建议客户没用到下载的话就选择“不使用下载口”，因为选择下载口的话会占用 一些容量； （2）不要使用“完整下载”。 3、04 号芯片：若使用的是笔记本+USB 转串口，建议使用台式电脑+直接串口试试； 4、软件安装的步骤不对，可能将安装新的软件之时，老的软件却没有完全卸载或覆盖 安装，建议将软件重新安装（一定要手动更换安装路径）； 5、 如果用户用的是自定义协议， 插上通讯线就出芯片， 则是自定义的接收描述有问题； 6、尝试进行强制下载； 7、排除以上可能，仍然不能解决的，请与我司联系。 Q20 什么原因会导致人机界面出现白屏？ 1、某些工程，画面较多，通讯量较大，如果没有插和PLC 通讯电缆，上电会出现短暂 的白屏，插上通讯线，白屏立即消失； 2、人机界面的供电电压不足或功率不足，会造成白屏现象； 3、TH/TG/TE/TN/XMH/XME/ZG 系列人机界面 2 号拨码置 ON，重新上电，如果出现 loading 画面，则非硬件原因，有可能程序中用到了 PFW0~256 或 PSW0~256 等系统地址；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 295 若仍白屏，则可能是硬件问题。 Q21 MP/XMH/XME 系列的程序和 TP/TH/TG/TE/TN/ZG 系列的程序是否可以相互转 换？ 不可以，并且程序间不能相互复制粘贴，否则工程会出错的。 原因：MP/XMH/XME 系列既有触摸键又有薄膜键，很多部件的属性和 TP/TH/TG/TE/ TN/ZG 系列的不一样，所以不能相互复制粘贴，否则会造成工程打不开。 Q22 TH/TG/TE/TN/ZG 系列不同型号的人机界面程序可以相互转换吗？ 可以。 1、因为各人机界面型号之间分辨率不同，为防止直接切换型号后，造成画面混乱，可 以先将每个画面元件全部选中，然后再选中区点击鼠标右键，选择“组合”； 2、然后在“文件（F）/系统设置（T）/显示器”里，更改人机界面型号。 Q23 怎样在人机界面中对 PLC I/O 端子进行切换？ 设备运行过程中，某个端子坏掉了，通过人机界面的切换I/O 端子功能，可以在不修改 程序的前提下，保证设备的正常运行，暂时只支持信捷 PLC。 1、在编辑画面放置 1 个画面跳转按钮，指定跳转到 60004 号画面； 2、将程序下载到人机界面中，按该画面跳转按钮，进入输入端子状态表，根据提示替 换掉掉的端子； 3、通过点击 ，进入“输出端子状态表”。 人机界面 I/O 端子的切换只支持信捷 PLC。 常见疑问： 1、有的客户反应 I/O 端子切换的页面不起作用，而且里面的寄存器全部变成了 D0？ 原因：其源程序选择的是别的 PLC，而后又直接把设备类型改为信捷 PLC，这样一改， 这个参数就都变了； 2、60004、60005 号画面的 I/O 端子切换功能无效。原因：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 296 （1） 客户嫌60004、60005 号画面按钮太小， 手动拉大了， 而系统画面是通过高级组合 而成，不可以随意更改大小； （2）PLC 需要重新上电才可以生效。 Q24 怎样在编辑软件中自制键盘？ 通过软件中的用户输入部件“ ”，根据需要输入对应的 ASCII 码，之后按照键盘格 式排列好，把自己做好的键盘覆盖掉其中的一个系统键盘（需打开高级功能），即可调用。 Q25 如何打开人机界面的高级功能？ 1、打开编程软件，新建或打开任意工程； 2、进入“工具（T）/选项（O）”，点击“用户模式”后会弹出下图中的对话框： 3、单击“是（Y）”，编程软件会自动重新打开，高级功能即可使用。 Q26 怎样在人机界面中显示时间及星期？ 1、单击显示器栏“ ”、“ ”部件，放置在画面上； 2、显示星期：放置一个数据显示，地址为 PSW36，显示类型为 16 进制； 3、下载到人机界面中或离线模拟即可。 Q27 怎样在人机界面中校准系统时间？ 有两种方法： 1、在编辑画面放置 1 个画面跳转按钮，指定跳转到 60002 号画面；将程序下载到人机 界面屏中，按该画面跳转按钮，进入时钟画面，对时间进行修改； 2、将 3 号拨码开关置 ON，人机界面重新上电；单击“时间”，进入时钟画面，对时 间进行修改。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 297 Q28 怎样给人机界面元件加密？ 1、在需要密码保护的按钮、数据输入框等部件的属性窗口中，勾选“密码”选项，并 选择相应的密码级别； 2、在软件菜单栏里，打开“文件（F）/系统设置（T）/参数”，然后在“参数”选项 中设置密码级别及相应的密码； 3、设置“画面跳转”部件，输入跳转画面号 60001，密码模式为登录模式； 4、程序完成后，下载到人机界面中，先点击“画面跳转”部件，进入密码画面，密码 输入正确后，返回即可操作被加密的部件。具体操作可至信捷公司官方网站www.xinje.com 下载相应的视频案例。 Q29 怎样在人机界面中修改密码？ 1、在编辑画面放置 2 个画面跳转按钮，指定跳转到60001（打开密码）和 60003（修改 密码）画面； 2、将程序下载到人机界面中，先进入 60001 号（打开密码）画面，打开密码，返回后 进入 60003 号（修改密码）画面，对密码进行修改。 密码允许修改的前提是，当前密码目前已经处于打开状态。 Q30 人机界面密码打开后会自动关闭吗？ 1、画面跳转元件，密码模式设置为验证模式，所设置密码会自动关闭，即每用一次就 要解密一次；


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 298 2、其他加密部件，在屏保重新点亮后会关闭。 Q31 哪些型号人机界面支持 U 盘导入导出数据？ 1、选购 TH（-U）/TG（-U）/TG（-E）/TE（-U）/TE（-E）/TN（-U）/TN（-E）/TGM （-U）/TGM（-E）/TG（）系列的人机界面； 2、必须使用容量小于 16G 的 U 盘，且 U 盘格式需为 FAT32； 3、不支持使用移动硬盘。 Q32 人机界面的 USB-A 口可以插鼠标吗？ 不可以，只能插 U 盘。 Q33 怎样在编辑软件修改中文输入、历史事件信息字体大小？ 在“文件（F）/系统设置（T）/字体”中修改。 Q34 怎样在编辑软件中设置中文显示及字体修改？ 1、“字符显示”部件中，勾选“显示中文”即可； 2、在字符显示元件字体选项或“文件/系统设置/字体”中修改字体及大小。 Q35 功能键、功能域元件的可选功能最多可以添加多少条？ 功能键、功能域里子功能的上限是 126 条。 Q36 配方支持中文、字符的上下载吗？ 配方支持中文、字符的上下载，在 PLC 中以 ASCII 形式存在。 Q37 如何使用人机界面广播功能？ 人机界面广播站号是 0， 且广播站号不存在读命令， 所以不能使用指示灯、 按钮指示灯、 数据输入、数据显示等可读部件，否则会出现白屏。 Q38 人机界面作为从机如何设置？ 1、在新建画面选择设备类型时，用户可以选择“Modbus 从设备（显示器为 Slave）”


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 299 或“自由机型（显示器为 Slave）”，前者用于 Modbus 协议，后者用于自由格式协议与人 机界面通讯； 2、自由格式协议的详细说明请至信捷公司官方网站下载《触摸屏自由协议说明》。 Q39 一机多屏怎样使用？ TP/TH/TG/TE/TN 系列人机界面支持一机多屏，即多个人机界面控制一个目标设备，适 用于分布式构架结构， 远程监控或者多个监控的场合。 在此结构中， 人机界面依照通讯结构 的不同可分为多机主模式和多机从模式。 处于多机主模式的人机界面直接与目标通讯设备相 连接，其它人机界面为多机从模式，以 RS485 方式相互连接，并拥有其独立站号。 其结构图如下所示： 下面将通过一个案例来说明整个系统的设置及应用过程， 在本例中， 使用3 个人机界面 同时对 1 个目标 PLC 进行通讯，其中 1 个人机界面处于多机主模式，其它为多机从模式， 其硬件连接方式如下所示： 1、多机主模式设置 单击“文件/系统设置/设备”，设备模式设置为“多机主模式”，PLC 口选择主人机界 面连接的通讯设备的协议，下载口站点号设置为所连所有从人机界面的站号，站号之间以 “,”（英文输入方式下输入逗号）隔开，本例从人机界面站号分别为1、2，设置如下图所 示： RS485 RS485 PLC（COM2）接 口 Download(COM1)接 口 TP/TH/TG/TE/TN 人机界 面 PLC（COM2）接 口 PLC（COM2）接 口 TP/TH/TG/TE/TN 人机界 面 TP/TH/TG/TE/TN 人机界 面 PLC 或者其它通讯设 备 多机主模式 多机从模式 1 多机从模式 2 TG765（多机主模式） TG765（多机从模式） TG765（多机从模式） PORT1 PORT2 COM1 COM1 COM1 XD 系列 PLC COM2 COM2 COM2 RS232 RS485 RS485


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 300 2、多机从模式 1 设置 单击“文件/系统设置/设备”，设备模式设置为“多机从模式”，PLC 口设置为所连从 人机界面的站号，通讯参数和多机主模式下载口通讯参数一致，本例为从人机界面站号1， 设置如下图所示： 3、多机从模式 2 设置 单击“文件/系统设置/设备”，设备模式设置为“多机从模式”，PLC 口设置为所连从 人机界面的站号，通讯参数和多机主模式下载口通讯参数一致，本例为从人机界面站号2， 设置如下图所示：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 301 当采用 TP 系列人机界面作为多机主模式时， 请先将下载口切换至通讯模式 （56 引脚 短接），而后进行与多机从模式人机界面之间的 RS485 连接功能。 Q40 怎样在编辑软件中制作滚屏文字？ 1、 滚动文字：只能从右向左移动，只有 ，而且走到最左边会消失， 然后从右边出来； 2、 平移动画：自己画路线，可以控制速度快慢（最佳选择）； 3、 文字位置选项中的动画功能 ， 通过改变寄存器的 数值实现移动效果。 滚屏文字只能用于用户画面中，不可用于用户窗口。 Q41 翻页后数据采集不执行？ 任何一个新建元件默认为元件专用状态， 此元件只在当前画面内有效， 所以翻页会造成 采集类元件不能正常执行；可以选中该元件后单击鼠标右键，选择“元件公用”，或者选中 该元件后单击操作栏“元件公用”图标“ ”，将元件设置为公用元件，以实现该元件在 所有画面执行的目的。一般设置数据采集导出、调用窗口、功能域等元件为公用元件。 Q42 怎样清空趋势图、表格等的数据？ 1、时间曲线图 若时间曲线图的历史数据保存地址是 PFW256，如图：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 302 清空方法： （1）放置一个功能键，添加两个“设置数据”功能； （2）将PFW256（Dword）和PFW258（Dword） 设置为260 即可 （公式为PFWm =m+4， PFW(m+2)=m+4，PFWm 为历史数据保存首地址）。 2、数据表格的清空 参考1中“时间曲线”的清空方法。 3、实时趋势图/XY 趋势图的清空 参考1中“时间曲线”的清空方法。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 303 实时趋势图和XY趋势图需要使用数据清空功能， 保存地址请不要使用自动分配和自动保 存，固定保存地址方能支持数据的清空，可参考1中“时间曲线”的清空方法。 4、历史趋势图/历史事件显示的清空 （1）点击“数据移动按钮”，放置在当前编辑画面； （2）在历史事件、趋势图的曲线类型中，选择“清空记录”按键动作即可。 5、XY 折线图的清空 操作如 4 中历史趋势图等的清空方式， 在“数据移动按钮”中， 选择XY 折线图中的“清 空”操作。 在使用“数据移动按钮”时，1 个画面内只可涉及 1 个数据移动按钮对象，例如画面 内选择的“数据移动按钮”属性为“翻页”操作，那么它所针对的对象只可为一项，也就


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 304 是说当出现了“历史趋势图”时，不可出现“历史事件”或其它“数据移动按钮”的操作 对象。 Q43 配方功能怎样使用？ 在这里以一个实例来说明配方的设置过程：某木材加工厂需要加工出不同尺寸的板材， 各种型号板材都有不同的大小标准， 那么先要将这些板材的尺寸信息都存入人机界面的断电 保持寄存器中， 一组板材的尺寸信息代表一组配方， 并且在要加工某种板材的时候， 从人机 界面中调出相应的配方数据下载到 PLC 的寄存器中，PLC 根据给定的数据加工生产。 （一）写入配方数据到人机界面断电保持寄存器 PFW 1、将所有板材的尺寸信息都存入人机界面的断电保持寄存器PFW 中，打开 Touchwin 编辑软件，单击“文件（F）/PFW 数据（P）”，输入起始 PFW 数据 300 及末端 PFW1000， 单击“添加”，然后在中间空白栏地方显示出“PFW[300]-PFW[1000]”的项目： 2、选中“FW[300]-PFW[1000]”的项目，直接双击鼠标左键或单击“修改数据”，弹 出 PFW 数据编辑表格，在表格内输入所有配方的数据，输入完成点确定退出；将配方的数 据写入到屏中的寄存器， 要严格的按照配方数据的先后顺序， 例如要输入的配方数据信息如 下表： 长度 宽度 厚度 A 型板 136 253 120 B 型板 269 200 216 C 型板 156 172 236 D 型板 252 137 254 那么在下表中第一行数据填写的内容为依次为：136，253，120，269，200，216，156， 172，236，252，137，254。这样配方数据库在人机界面中就建立了，只要点击程序下载， PFW 寄存器中就被赋予相应的值： 如果配方数据量较少，可省略该步，而直接在人机界面上输入配方数据。PFW 数据 首地址需大于 255，PFW0~PFW255 为内部系统占用，不可任意修改，具体请参考第 5 章； 末端 PFW 地址不大于文件-系统设置-显示器-参数设定中 PFW 个数。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 305 （二）下载配方数据 在人机界面中去调用和管理这些数据， 需要用到配方索引号PSW40， 当改变PSW40 的 值， 就自动切换到相应的配方， 并将数据下载到PLC 中。 那么PSW40 是如何与这些存储于 PFW 中的配方数据发生关系呢？在这里我们需要用到配方下载的按钮。 1、在编辑画面放置配方下载元件，设置其属性：在对象选项，包括设备数据和配方数 据两大项，设备数据为 PLC 等设备内部相应寄存器，这些寄存器就是PLC 执行动作的命令 源，下图中：设备数据 D0 作为首地址，单组字数为 3，PLC 会其依照寄存器 D0、D1、D2 中的内容来加工处理产品； 配方数据为存储在人机界面中的配方数据， 下图中， 配方数据的 对象类型的首地址为 PFW300，单组字数为 3，那么该“配方下载”按钮指定的配方数据的 地址为：PFW300、PFW301、PFW302；配方选项中，输入配方组数，本例为 100： 2、至此，就完成了配方下载按钮的设置，但是配方数据有100 组，而在此按钮中我们 只指定了第一组配方和 PLC 的目的地址， 那么配方索引号PSW40 似乎没有起到任何衔接的 作用，怎样理解呢？PSW40 作为人机界面指定的专用索引号，配方下载的按钮已经自动和 配方索引号链接起来， 所以在实际使用中，此处地址为 PFWx[PSW40]=PFW[x+PSW40 数值 *倍率]（x=256，257，……）；PSW40=0 时，单击配方下载按钮，就将 PSW300 为首地址 的连续 3 个寄存器数据下载到 PLC D0 为首地址的连续 3 个寄存器中， 也就意味着要加工A 型板，PSW40=1 时，单击配方下载按钮，就将 PSW303 为首地址的连续 3 个寄存器数据下 载到 PLC 中 D0 为首地址的连续 3 个寄存器里，也就意味着要加工 B 型板，依次类推……； 只要改变 PSW40 里面的值，就可以指向对应组的配方数据。 使用“配方下载”、“配方上载”按钮操作的时候，必须使用 PSW40 作为配方索引 号。 （三）配方数据的显示及修改 1、 配方数据的显示及修改， 在改变PSW40 的时候， 配方数据切换， 为了观察到所选择 配方数据的内容，我们在画面上放置三个数据输入元件，地址为PFW300、PFW301 和 PFW302，分别代表长度、宽度和厚度：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 306 2、PFW300 是配方库中第一组配方里板材长度的存储地址， 那么如何通过PSW40 值的 变化而在这个数据显示框中观察到各配方数据关于板材长度的内容呢？可通过对象类型设 置间接指定来实现，勾选间接指定，将间接指定对象设置为配方索引号PSW40，间接指定 对象数据选项，因为每组配方当中，包含 3 个数据，所以倍率设置为 3： 至此， 板材长度的数据显示框就设置完毕了， 根据这种方法设置板材宽度和板材厚度的 数据显示框。 （四）配方名称的显示 除了数据的显示以外， 我们还需要有一个板材名称显示， 这样我们才知道选择板材的类 型， 在编辑画面放置中文输入元件， 设置其属性： 由于板材配方数据已经占用了300 个 （每 组 3 个寄存器*100 组）寄存器，也就是说配方数据存储到 PFW599 为止，留一点余量，存 储汉字名称的配方数据就从 PFW800 开始， 板材名称最多可有4 个汉字， 每个汉字占用一个 寄存器， 寄存器数为4， 勾选间接指定， 将间接指定对象设置为配方索引号PSW40， 间接指 定对象数据选项，因为每组板材名称配方中，包含 4 个数据，所以倍率设置为 4： 至此，板材的名称显示就设置完毕了。 （五）配方的切换 在选择配方的时候，我们需要改变配方索引号 PSW40 里面的值，可以通过数据输入框 直接改变 PSW40 的值，或通过设定数据元件对 PSW40 进行加 1、减 1 操作。 1、 本例通过设定数据元件来改变PSW40 的值， 在编辑画面放置设定数据元件， 修改其 属性：将设定数据元件对象类型设置为 PSW40，操作选项设置功能为加，操作数 1：


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 308 （六）上载功能 配方里面除了能将人机界面里面配方数据下载到人机界面里面，也可以将 PLC 里对应 的寄存器中数据读取上来。 在上面讲到了配方的下载功能， 用户能够将人机界面上数据库的 内容下载到 PLC 当中，在某些情况下，用户需要将PLC 中对应寄存器的数据提取上来，存 到人机界面的数据库里。 仍旧以上述例子来说明， 该木材厂通过手动调整试验， 生产了一种 新的板型，但参数保存在 PLC 的对应寄存器中，为方便以后的调用，工程师准备将这组数 据上载到人机界面的配方数据库中存储起来，下面依旧以上例为基础进行说明。 1、在编辑画面放置配方上载元件，设置其属性：对象选项，设备数据为寄存器D0，配 方数据为 PFW300，单组字数为 3；配方选项，输入配方组数，本例为 100： 2、设置完毕后画面如下： 3、当点击上载按钮后，存储在PLC 寄存器中的数据就上载到人机界面中，此时配方索 引号 PSW40 的值决定上载的数据存储哪些寄存器中。例如：PSW40=10，配方数据存储的 首地址为 PFW300，点击上载， PLC 内对应的寄存器数据就会上载到人机界面寄存器 PFW330、PFW331 和 PFW332 中。 Q44 采集存储的 FLASH 块寿命计算？ FLASH 的使用时间＝使用的 PFW 个数*采集频率 TG 屏给用户分配 63 个 FLASH 块用作 PFW（用户可用范围），每个 FLASH 的大小是 128K，每个 PFW 占 2 字节、即每块的 PFW 个数=128*1024/2=65536，除此外还有 32 个备 份块（用户不可用），共计 95 个 FLASH 块。FLASH 的每个块擦写寿命是 10W 次，共计 95*10W 次。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 8. 常见问题及解决方法 309 延长使用时间方法：  减少 PFW 个数  加大采集时间 1、不考虑缓存的情况（数据直接写到 FLASH 中） （1）不考虑跨 FLASH 块 例如：使用的 PFW 地址(PFW0-PFW10000)，全都在第 0 块里，1 个数据采集导出使用 了 1 个 FLASH 块，采集频率 5s，使用时间＝950W*5/1/86400-549.7 天（实际会有缓存，使 用时间会远大于此）。 （2）考虑跨 FLASH 块 例如：使用的 PFW 地址（PFW60000-PFW70000）：占用第 0、1 两个 FLASH 块，1 个 数据采集导出使用了 2 个 FLASH 块， 采集频率5s， 使用时间=950W*5/2/86400=274.8 天 （实 际会有缓存，使用时间会远大于此）。 2、考虑缓存 触摸屏里存储区有 2 个缓存区供临时存储，掉电时会传送给 FLASH 块备份. Q45 屏里通讯串口如何交换使用？（注：软件版本需 2.E.9 以上支持） 1、除-ZT 系列，其他型号（超过 2 个通讯串口）：不修改屏程序前提下，在屏里切换 通讯口（PLC 口和 Download 口），可以置位 PSB171；如果已切换，PSB172 为 ON；未切 换，PSB172 为 OFF，支持除 XNET 协议以外的单机协议切换。 2、-ZT 系列（超过 2 个通讯串口）：PFW13.3 为 ON 时串口 1 和串口 2 交换，等待一 分钟后重新上电生效，重新下载程序会恢复程序系统设置。 3、TG465G-ZT：只有这款型号下载完程序时屏里默认 PFW13.3 为 ON，即默认串口交 换。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
TouchWin 编辑软件用户手册 手册更新日志 310 手册更新日志 本手册的资料编号记载在手册封面的右下角，关于手册改版的信息汇总如下： 序号 资料编号 章节 更新内容 1 HC 02 20230209 1.0 - 1、新增 4-3-9、4-3-13 章节； 2、修改 5-2、6-24、8 章节； 3、其他内容纠错。 2 HC 02 20230209 1.1 - 1、5-2 章节添加 PSB、PSW、PFW 对象地址； 2、修改 2-5、4-3-26、4-3-27、4-4-17、6-15、6-31 章节 3 HC 02 20240527 1.2 - 1、修改 3-3-1-13、5-2 章节； 2、增加常见问题及解决方法 Q45； 3、其他内容纠错。


c0: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27
c1: TouchWin编辑软件用户手册（HC 02 20240527 1.2）-2024.5.27.pdf
c3:
微信扫一扫，关注我们 无锡信捷电气股份有限公司 WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 总机：0510-85134136 传真：0510-85111290 网址：www.xinje.com 邮箱：xinje@xinje.com 全国技术服务热线：400-885-0136


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 1 TS 系列人机界面常见问题汇总 问题索引 1. 下载问题 ................................ 2 1.1 TS3 系列触摸屏工程下载方式？ ......... 2 1.2 TS5 系列触摸屏工程下载方式？ ......... 3 1.3 TS3 系列 USB-B 下载不了？ ............. 3 1.4 TS 系列触摸屏工程局域网下载不了？ .... 4 1.5 TS5 系列触摸屏工程远程下载不了？ ..... 5 1.6 TS5 下载报错汇总 ..................... 5 1.7 TS 系列支持上传工程吗？ .............. 5 2. 通讯问题 ................................ 6 2.1 触摸屏程序下载进去， 部件不显示， 并提示通 讯异常？ ................................. 6 2.2 TS5 触摸屏新建程序下载到屏里，屏里没有通 讯设备地址，但是屏会显示通讯异常？ ....... 6 2.3 TS 系列触摸屏网口做从站通讯，上位机读取 不到屏里的数据？ ......................... 6 2.4 TS 触摸屏和欧姆龙 CJ 系列 PLC 通讯，通讯参 数都是匹配的，按照手册上的接线和配置后还是通 讯不上 ................................... 6 3. 透传问题 ................................ 7 3.1 哪款屏自带 4G/WIFI 模块，可以远程？ ... 7 3.2 在 TS 的软件进入信息化设置，在线透传为什 么选不了 VPN 透传？ ....................... 7 3.3 TS5 屏与三菱 FX3UPLC 虚拟串口透传不成功， PLC 软件报错指定了无法使用的 COM 端口？ .... 7 3.4 TS5 是否支持透传 M210 和远程监控 M210？ 7 4. 功能问题 ................................ 8 4.1 TS 系列触摸屏支持多屏一机和一屏多机吗？ ......................................... 8 4.2 TS 系列触摸屏如何校准系统时钟？ ...... 8 4.3 TS 系列触摸屏如何开启/关闭蜂鸣器声音？ 8 4.4 TS 系列触摸屏用户权限怎么关闭？ ...... 8 4.5 TS 系列触摸屏报警记录怎么清除？ ...... 8 4.6 TS 系列触摸屏下载了程序之后，屏的 IP 地址 就变成自动查询了？ ....................... 8 4.7 TS 系列触摸屏，字符输入想要切换大小写怎 么操作？ ................................. 8 4.8 TS 系列触摸屏如何调节背光/亮度？ ..... 8 4.9 TS 系列触摸屏如何校准屏幕？ .......... 8 4.10 TS 系列触摸屏多语言如何切换？ ....... 9 4.11 TS 系列数据采集离线/在线模拟导出的文档 保存在哪里？ ............................. 9 4.12 TS 系列触摸屏本机内部寄存器/线圈地址范 围是多少？ ............................... 9 4.13 TS 系列触摸屏数据输入完，有没有标志信 号？ ..................................... 9 4.14 TS 系列组态以太网最多可以接多少个 PLC？ ......................................... 9 4.15 TS 系列触摸屏报警显示可以分多个列表显示 吗？ ..................................... 9 4.16 TS 系列软件如何弹出报警窗口？ ....... 9 4.17 TS5 数据发布已经把数据配置写入了屏内， 为什么云平台同步不了数据？ ............... 9 5. 函数问题 ............................... 10 5.1 TS 屏函数离线模拟执行可以，但是下载到屏 里不执行？ .............................. 10 5.2 TS 系列触摸屏的函数功能WRITE 函数如何改成 发 06 的功能码？ ......................... 10 6. 产品知识问题 ........................... 11 6.1 接线类 .............................. 11 6.1.1 TS 系列触摸屏通讯口引脚定义？ .... 11 6.2 产品信息--名称区别类 ................ 11 6.2.1 TS 系列触摸屏各型号区别？ ........ 11 6.2.2 TS 系列触摸屏的型号命名规则？ ...... 12


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 2 1. 下载问题 1.1 TS3 系列触摸屏工程下载方式？ TS3 系列触摸屏工程下载方式有三种： 1）U 盘下载 操作步骤： ① 文件--生成 U 盘文件； ② 导出的文件放入 U 盘，U 盘插在触摸屏背后 USB-A，屏上会自动弹出选择框，选择导出的文件； ③ 只需等待触摸屏导入成功并自动重启；


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 3 2）USB-B 下载 触摸屏通过 USB 下载线连接电脑，点 ，连接方式选择 USB，如下图： 3）局域网下载（-E 型号支持） 触摸屏通过网线连接电脑，点 ，连接方式选择局域网，如下图： 1.2 TS5 系列触摸屏工程下载方式？ TS5 系列触摸屏工程下载方式有四种： 1）U 盘下载（同 1.1 章节）； 2）局域网（同 1.1 章节）； 3）远程下载； 触摸屏通过有线/4G/Wifi 模式远程上网之后，点 ，连接方式选择远程，如图： 4）USB-B 下载（旧平台有拨码开关支持，新平台无 USB-B）。 1.3 TS3 系列 USB-B 下载不了？ 1）报错获取更新文件失败：使用了 USB 扩展器，扩展器不稳定，屏需要重新上电； 2）检查屏有没有插 U 盘，U 盘和 USB 下载线不能同时插着，拔掉 U 盘即可； 3）连接成功，但是下载报错异常代码 4：下载中断，重新下载或者换一根 USB 下载线。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 4 1.4 TS 系列触摸屏工程局域网下载不了？ 屏和电脑连接正常情况下，点下载 ，弹出下载界面连接方式选择“局域网”，会自动扫描出触摸 屏的 IP 和 ID，如下图： 如果 IP/ID 没有自动扫描填写，点“扫描 IP”也搜索不到设备，排查如下问题： 1）确认下载密码是否正确，默认密码 123456； 2） 检查电脑网络适配器连接的网络IP 地址是否手动设置为同一网段 （屏IP 在界面右下角系统菜单里 查看，电脑 IP 在网络适配器里查看）； 3）检查电脑网络适配器里网络是否是双网卡，如图： 如果是双网卡在设备管理器里卸载重装此网卡。步骤方法如图： 4）以上都没有问题，把屏和电脑的子网掩码改成 255.255.254.0。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 5 1.5 TS5 系列触摸屏工程远程下载不了？ 1）确认下载密码是否正确，默认密码 12345678； 2）确认 ID 是否正确，区分大小写； 3）确认 TS5 是否联网状态，第一次远程下载先局域网配置上网方式（默认有线模式），在工具-信息 化设置-局域网（密码 123456），进去配置上网方式，把配置写入屏里并断电重启，可在画面放置远 程登录标志 SPSB20 检测是否处于远程状态，SPSB20=1 是远程状态，此时可以远程下载。 1.6 TS5 下载报错汇总 1）错误码：102 联系技术支持寄回刷机 downsys。 2）获取下位机机型失败 ① 设备 ID 错误，字母要大写； ② 远程密码错误，默认 12345678； ③ 网络异常： 联系技术支持； ④ frp 异常：联系技术支持。 3）下载密码错误 必须与屏内所设置的密码保持一致， 否则将无法下载， 也可在屏上系统设置里修改， 默认密码123456。 1.7 TS 系列支持上传工程吗？ 支持，TS 系列触摸屏程序上传需要下载工程时勾选允许工程上传，且可根据需求设定上传密码，但 是远程模式不支持上传工程。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 6 2. 通讯问题 2.1 触摸屏程序下载进去，部件不显示，并提示通讯异常？ TS 系列程序和 PLC 通讯不上时， 有关PLC 地址部件都会隐藏； 检查通讯线是否正确， 连接是否正常， 程序里通讯参数是否和 PLC 一致。 2.2 TS5 触摸屏新建程序下载到屏里，屏里没有通讯设备地址，但是屏会显示通讯异常？ 在 TS 软件 TouchWin Pro进入工具-信息化设置-数据发布，查看是否有配置 PLC 数据点，这个配置是 下载到屏里的，需要取消设置才可以（触摸屏硬件 H1 取消后需要断电重启）。 2.3 TS 系列触摸屏网口做从站通讯，上位机读取不到屏里的数据？ TS 系列触摸屏暂时不支持网口做从站。 2.4 TS 触摸屏和欧姆龙 CJ 系列 PLC 通讯，通讯参数都是匹配的，按照手册上的接线和配置 后还是通讯不上 客户 TS 触摸屏和欧姆龙的通讯线是自己制作的，使用的是接线端子，把通讯线的屏蔽层焊接上可以 正常通讯。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 7 3. 透传问题 3.1 哪款屏自带4G/WIFI 模块，可以远程？ TS5 全系列支持远程。目前产品型号有：TS5-700-E/4G/W，TS5-1000-E/4G/W。 -E 支持有线上网； -4G 自带 4G 模块； -W 自带 WIFI 模块。 3.2 在TS 的软件进入信息化设置，在线透传为什么选不了 VPN 透传？ 有两种情况选择不了 VPN 功能： 1）局域网进入信息化设置； 2）联网方式为有线。 3.3 TS5 屏与三菱FX3UPLC 虚拟串口透传不成功，PLC 软件报错指定了无法使用的COM 端口？ 与 FX3UPLC 通讯波特率只能是 9600，改其他通讯参数是无法通讯正常的。 3.4 TS5 是否支持透传 M210 和远程监控 M210？ 支持开启 VPN 透传，使用 codesys 软件进行下载和监控 M210 程序；M210 只支持网口下载工程，串 口只用来通讯，所以不存在串口透传。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 8 4. 功能问题 4.1 TS 系列触摸屏支持多屏一机和一屏多机吗？ 1）TS 系列触摸屏多屏一机：串口暂不支持，网口支持； 2）TS 系列触摸屏一屏多机：串口网口都支持。在系统设置-设备-com1/2/Net0 新建多台设备，串口注 意接口类型选择 RS485 和区分站号，网口注意 IP 地址不要冲突。 4.2 TS 系列触摸屏如何校准系统时钟？ TS 系列触摸屏校准时间首先在下载程序时，菜单栏系统设置需取消勾选禁止时钟设置。然后按触摸 屏右下角设置键进入时间设置即可， 如果右下角没有设置键， 则可以放置功能键-画面跳转， 跳转到系 统画面 20002 时间画面上修改。 4.3 TS 系列触摸屏如何开启/关闭蜂鸣器声音？ 1）菜单栏系统设置可勾选是否关闭蜂鸣器声音，设置完再下载进去即可； 2）设置内部寄存器 SPFW448 的值，设置 1 为关闭蜂鸣器，设置 0 为开启蜂鸣器，重启屏幕生效。 4.4 TS 系列触摸屏用户权限怎么关闭？ TS 软件 TouchWin Pro 菜单栏系统设置-用户权限，可设置相应的标志位，用户权限关闭就是把相应的 标志位复位。 4.5 TS 系列触摸屏报警记录怎么清除？ TS 软件 TouchWin Pro 在下载程序的时候勾选清除报警记录，或者程序中实现置位SPSB120 线圈。 4.6 TS 系列触摸屏下载了程序之后，屏的 IP 地址就变成自动查询了？ 是因为 TS 软件 TouchWin Pro 系统设置-设备-Net0-设置本机 IP， 里面选择的自动获取， 如果要指定IP， 需要改成使用自定义设置 IP。 4.7 TS 系列触摸屏，字符输入想要切换大小写怎么操作？ 操作 TS 屏幕在弹出的键盘中使用 Caps 切换。 4.8 TS 系列触摸屏如何调节背光/亮度？ TS 系列触摸屏调节背光/亮度使用数据输入控件， 地址设置为SPFW252， 设置范围为1-11（11 为最亮） ； TS3/TS5 硬件版本 H1 的不支持调节亮度。 4.9 TS 系列触摸屏如何校准屏幕？ 1）若 TS 系列触摸屏硬件版本为 H1，在断电情况下将触摸屏背后 3 号拨码开关拨至 ON 后上电，即 可进入系统菜单； 2）若 TS 系列触摸屏硬件版本为 H2 及以上版本，需要先按住触摸屏任意位置，然后给触摸屏上电，


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 9 即可进入系统菜单，在任意空白区域长按3 秒即可进入校准画面，长按校准页面上的“田字格”的中 心进行校准，待“田字格”变绿后松开此点，从左上角顺时针方向依次校准。“田字格”校准结束后 会出现“米字格”，继续依次长按点亮“米字格”的中心，校准完成后触摸屏会重启，若校准不通过 则会返回首个“田字格”开始继续校准。 4.10 TS 系列触摸屏多语言如何切换？ TS 系列触摸屏切换多语言通过系统寄存器 SPFW260 内的数值来进行多语言切换，输入数值范围 0-7 分别对应所设置的语言 1-语言 8，若输入数值非 0-7，则会显示语言 1。 4.11 TS 系列数据采集离线/在线模拟导出的文档保存在哪里？ 1）保存到 U 盘：软件目录 Temp/Run/storage/udisk/history； 2）保存到 hmi：软件目录 Temp/Run/db/history，这种保存方式的保存文件不可直接打开查看，若要查 看， 需要通过导出控制寄存器导出到U 盘， 然后在保存到 U 盘的路径 （Temp/Run/storage/udisk/history） 里查看导出的文件； 3）导出的文件格式是.xjdb，需要工具转换才能查看，安装 触摸屏软件自带转换工具，可转换成 csv 或者 pdf。 4.12 TS 系列触摸屏本机内部寄存器/线圈地址范围是多少？ TS 系列触摸屏内部寄存器范围如下（可以在系统设置-显示器-参数设置里面查看）：  PSW 个数：10000；  PFW 个数：3000000；  PSB 个数：10000。 4.13 TS 系列触摸屏数据输入完，有没有标志信号？ TS 软件 TouchWin Pro 上双击寄存器打开属性，在通知里面勾选通知位或者通知字。 4.14 TS 系列组态以太网最多可以接多少个 PLC？ TS 组态网口支持 32 个设备。 4.15 TS 系列触摸屏报警显示可以分多个列表显示吗？ TS 系列触摸屏报警显示多个列表显示可以实现，在报警录入的时候分组添加报警信息，报警显示属 性里面选择相应组别即可。 4.16 TS 系列软件如何弹出报警窗口？ TS 系列软件设置弹出报警窗口步骤： 1）报警录入添加报警信息时勾选“报警弹出”，选择相应的用户窗体； 2）功能域线圈触发打开相应的用户窗体。 4.17 TS5 数据发布已经把数据配置写入了屏内，为什么云平台同步不了数据？ 1）在数据发布界面，数据配置写入之后需要点击一键发布按钮； 2）云平台限制远程密码为 8 位，低于 8 位不识别设备。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 10 5. 函数问题 5.1 TS 屏函数离线模拟执行可以，但是下载到屏里不执行？ TS 软件 TouchWin Pro 的函数功能块中，函数中参数都没有赋初值，会有赃值，需要声明变量时赋初 值。 5.2 TS 系列触摸屏的函数功能 Write 函数如何改成发 06 的功能码？ 在 TS 软件 TouchWin Pro上， 系统设置-设备-COM1/2， 新建的通讯设备双击打开通讯设置， 点开通讯 高级设置，仅多寄存器写选择“否”。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 11 6. 产品知识问题 6.1 接线类 6.1.1 TS 系列触摸屏通讯口引脚定义？  TS 系列有 2 个串口（除 TS-7003-Z）：COM1-RS232/485、COM2-RS232/485/422；  TS-700-Z：COM1-RS232、COM2-RS485。  引脚定义如下图： 引脚号 定义 说明 1 TD+ RS422通讯发送“﹢”信号 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 TD- RS422通讯发送“﹣”信号 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 RDD- RS422通讯接收“﹣”信号 9 RDD+ RS422通讯接收“﹢”信号 6.2 产品信息--名称区别类 6.2.1 TS 系列触摸屏各型号区别？ 1）按功能划分  TS3 系列：USB-A、USB-B、COM1、COM2、网口；  TS5 系列：USB-A、USB-B、COM1、COM2、网口、内置网络模块；  -M：USB-A、USB-B、COM1、COM2；  -E：USB-A、USB-B、COM1、COM2、网口；  -4G：USB-A、USB-B、COM1、COM2、网口、4G 网络模块；  -W：USB-A、USB-B、COM1、COM2、网口、Wifi 网络模块。 2）按尺寸划分  7”和 10.1”。


c0: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216)
c1: TS系列人机界面常见问题汇总 (v1.0, 20241216).pdf
c3:
信捷 TS 系列人机界面常见问题汇总 12 6.2.2 TS 系列触摸屏的型号命名规则？ 1）TS3 系列 ① ③② 700TS3 E ①： 系列名称 TS3 系列 ②： 显示尺寸 700：7.0 英寸 1000：10.1 英寸 ③： 接口配置 M：配备 USB-B 口、USB-A 口、COM1 口、COM2 口 E：配备 USB-B 口、USB-A 口、RJ45 口、COM1 口、COM2 口 2）TS5 系列  700TS5 E ①： 系列名称 TS5 系列 ②： 显示尺寸 700：7.0 英寸 1000：10.1 英寸 ③： 模块类型 E：不配模块，配备以太网口 4G：配备 4G 模块 W：配备 WIFI 模块


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
信捷电气 TS 系列人机界面 用户手册[硬件篇] 目录 TS2 系列人机界面产品概述 1 TS3 系列人机界面产品概述 2 TS5 系列人机界面产品概述 3 TS5D 系列人机界面产品概述 4 手册更新日志


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
基本说明  感谢您购买了信捷 TS 系列人机界面。  本手册主要介绍 TS 系列人机界面的硬件特性等内容。  在使用产品之前，请仔细阅读本手册，并在充分理解手册内容的前提下进行接线。  软件及编程方面的介绍，请查阅相关手册。  请将本手册交付给最终用户。 用户须知  只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作，如有使用不明的地方，请 咨询本公司的技术人员。  手册等其他技术资料中所列举的示例仅供用户理解、参考用，不保证一定动作。  将该产品与其他产品组合使用的时候，请确认是否符合有关规格、原则等。  使用该产品时，请自行确认是否符合要求以及安全。  请自行设置后备及安全功能，以避免因本产品故障而可能引发的机器故障或损失。  请避免在高辐射、强磁场的环境中使用人机界面，避免干扰。 责任申明  手册中的内容虽然经过了仔细的核对，但差错难免，我们不能保证完全一致。  我们会经常检查手册中的内容，并在后续版本中进行更正，欢迎提出宝贵意见。  手册中所叙述的内容如有变动，恕不另行通知。 关联手册 TS 软件及编程、TS 与其它通讯设备连接等内容，请查阅以下手册，手册下载网址： https://www.xinje.com/。  《TouchWin Pro 编辑软件用户手册》  《TS 系列人机界面用户手册［连接篇］》 WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有 未经明确的书面许可， 不得复制、 传翻或使用本资料及其中的内容， 违者要对造成的损失承担责任。 保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。 二〇二六年 五月


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 目录 i 目录 1. TS2 系列人机界面产品概述 .............................................................. 1 1-1. 产品概述 ......................................................................... 1 1-1-1. 产品特点 ..................................................................... 1 1-1-2. 型号命名 ..................................................................... 2 1-1-3. 型号表 ....................................................................... 2 1-2. 产品规格 ......................................................................... 2 1-3. 各部分说明 ....................................................................... 3 1-3-1. 结构说明 ..................................................................... 3 1-3-2. 接口说明 ..................................................................... 4 1-4. 产品尺寸及安装 ................................................................... 5 1-4-1. 产品尺寸 ..................................................................... 5 1-4-2. 产品安装及使用环境 ........................................................... 6 2. TS3 系列人机界面产品概述 .............................................................. 8 2-1. 产品概述 ......................................................................... 8 2-1-1. 产品特点 ..................................................................... 8 2-1-2. 型号命名 ..................................................................... 9 2-1-3. 型号表 ....................................................................... 9 2-2. 产品规格 ......................................................................... 9 2-3. 各部分说明 ...................................................................... 11 2-3-1. 结构说明 .................................................................... 11 2-3-2. 接口说明 .................................................................... 11 2-4. 产品尺寸及安装 .................................................................. 14 2-4-1. 产品尺寸 .................................................................... 14 2-4-2. 产品安装及使用环境 .......................................................... 15 3. TS5 系列人机界面产品概述 ............................................................. 16 3-1. 产品概述 ........................................................................ 16 3-1-1. 产品特点 .................................................................... 16 3-1-2. 型号命名 .................................................................... 17 3-1-3. 型号表 ...................................................................... 17 3-2. 产品规格 ........................................................................ 17 3-3. 各部分说明 ...................................................................... 19 3-3-1. 结构说明 .................................................................... 19 3-3-2. 接口说明 .................................................................... 19 3-4. 产品尺寸及安装 .................................................................. 21 3-4-1. 产品尺寸 .................................................................... 21 3-4-2. 模块安装说明 ................................................................ 22 3-4-3. 产品安装及使用环境 .......................................................... 24


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 目录 ii 4. TS5D 系列人机界面产品概述 ............................................................ 26 4-1. 产品概述 ........................................................................ 26 4-1-1. 产品特点 .................................................................... 26 4-1-2. 型号命名 .................................................................... 27 4-1-3. 型号表 ...................................................................... 27 4-2. 产品规格 ........................................................................ 27 4-3. 各部分说明 ...................................................................... 29 4-3-1. 结构说明 .................................................................... 29 4-3-2. 接口说明 .................................................................... 29 4-4. 产品尺寸及安装 .................................................................. 31 4-4-1. 产品尺寸 .................................................................... 31 4-4-2. 模块安装说明 ................................................................ 32 4-4-3. 产品安装及使用环境 .......................................................... 32 手册更新日志 ............................................................................ 34


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 1 1. TS2 系列人机界面产品概述 1-1. 产品概述 1-1-1. 产品特点 1）显示方面  1677 万色显示，支持 BMP、JPEG 格式图片，色彩更饱满，显示效果更逼真；  触控校准功能；  采用 128MB 内存，实现高速下载，高速加载和高速运行；  支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等多国语言，字体任意设定，大小随心所欲， 支持斜体、粗体等；  丰富的图片素材，画面运行无滞留。 2）控制方面  开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY 趋势图、XY 折线图、饼图、报警 记录、操作记录等完善控制功能；  自定义条件数据采集保存；  用户权限设定，多级密码保护机制；  在线模拟、离线模拟、数据上传；  强大的 C 语言函数功能块，运算、命令、通讯，无所不能；  USB-A（USB2.0 标准）接口 U 盘数据备份功能，速率高达 480Mbps，可连接鼠标、键盘、 扫码枪等 USB 口设备；  专用 USB-B（USB2.0 标准）下载接口，数据传输更为快捷；  自定义动画设计；  涵盖 TG 系列的主要功能。  多种下载方式。 3）通讯能力  双口独立通讯，可同时连接多台不同设备；  -E 系列配备以太网接口，支持与以太网设备、西门子 S7-1200、西门子 S7-200Smart 及其它 Modbus-TCP 设备通讯；  可直接驱动部分打印机，经济灵活；  支持自由格式通讯，终端用户自由编写驱动程序。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 2 1-1-2. 型号命名 700TS2 E ① 系列名称 TS2： TS2 系列经济型 ② 显示尺寸 400： 4.3 英寸 700： 7.0 英寸 1000： 10.1 英寸 ③ 接口配置 Z： 配备 USB-B 口、USB-A 口、COM 口（包含 COM1 和 COM2） E： 配备 USB-B 口、USB-A 口、COM 口（包含 COM1 和 COM2）、 RJ45 口  TS2 系列硬件 COM1 和 COM2 合并在一个串口 COM 口，COM 口硬件接 RS232 时，软件里选择 COM1 口协议；COM 口硬件接 RS485 时，软件里选 择 COM2 协议。  TS2 系列的断电保持地址保存数据需要一分钟时间。 1-1-3. 型号表 信捷 TS2 系列触摸屏根据显示尺寸、功能类型的不同，具有如下型号： 显示尺寸 4.3〞 7〞 10.1〞 通用型 TS2-400-Z TS2-400-E TS2-700-Z TS2-700-E TS2-1000-Z TS2-1000-E 1-2. 产品规格 产品型号 TS2-400-Z/E TS2-700-Z/E TS2-1000-Z/E 产品特性 尺寸 4.3” 7.0” 10.1” 分辨率 480*272 800*480 1024*600 液晶屏 TFT 液晶显示，LED 背光 显示颜色 1677 万色 亮度 500 cd/m2 300 cd/m2 350 cd/m2 触摸面板 四线电阻式触摸屏 液晶寿命 30000 小时以上，环境温度 25℃，24 小时运行 处理器 Cortex-A7 1GHz 存储器 64MB 128MB 接口 COM1 口 RS232 COM2 口 RS485


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 3 产品型号 TS2-400-Z/E TS2-700-Z/E TS2-1000-Z/E USB-A 口 U 盘口，USB2.0 规范 USB-B 口 USB 下载口，USB2.0 规范 以太网口 标准 RJ45（10/100M 自适应），-E 型号支持 电气特征 输入电压 DC24V（电压范围：DC22V-DC26V） 消耗电流 180mA 200mA 270mA 最大功率 5W 5W 8W 允许失电 10ms 以下（实际失电小于 1s） 抗电压冲击 AC1000V，10mA，小于 1 分钟（信号与地间） 绝缘电阻 10MΩ 以上，DC500V 环境 运行温度 0-50℃ 存储温度 -10-60℃ 运行湿度 10%RH-90%RH（无凝露） 抗干扰能力 电压噪声：1500Vp-p，脉宽 1us，1 分钟 空气 无腐蚀性气体 冷却方式 自然风冷 防护等级 前面板 IP65 尺寸 显示区域(mm) 96.0*54.9 154.8*86.6 246.5*153.5 外部尺寸(mm) 130.3*104.3*30.5 206.0*147.0*34.3 277.0*191.7*37.1 开孔尺寸(mm) 119.8*93.8（± 0.5） 192.3*138.5（± 0.5） 260.2*179.7（± 0.5） Flash 擦写寿命为 8 万次。 1-3. 各部分说明 1-3-1. 结构说明 如下图所示为 TS2-700-E 人机界面反面区，具体型号外观请参照“1-4. 产品尺寸及安装”章节： RJ45 口 USB-B 口 COM1 口（RS232） COM2 口（RS485） USB-A 口 电源接口


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 4 1-3-2. 接口说明 信捷 TS2 系列人机界面接口说明如下： 外观 名称 功能 COM COM1/2 通讯口 COM1 支持 RS232 通讯，COM2 支持 RS485 通讯 USB-A 接口 可插入 U 盘存储数据，U 盘导入工程 USB-B 接口 连接 USB 线上/下载程序 以太网接口 连接网线上/下载 HMI 程序，支持与信捷、西门子、 三菱等网口设备，以及其它 Modbus-TCP 设备通讯 1）通讯接口 COM1 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 COM1口RXD RS232通讯接收数据 3 COM1口TXD RS232通讯发送数据 4 COM2口A RS485通讯“﹢”信号 5 COM1口GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 COM2口B RS485通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端 2）USB-A 接口 TS2 系列人机界面标配 1 个 USB-A（USB2.0 规范）通讯接口，具有以下功能：实现备份管理， 进行完整的数据导入及导出功能，传输速率达到 480Mbps。 引脚号 定义 说明 1 +5V +5V 电压信号 2 DA TA- 数据﹣信号 3 DA TA+ 数据﹢信号 4 GND 接地信号 Download


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 5 3）RJ45 口 RJ45 网口引脚图如下： 引脚号 颜色 定义 说明 1 橙白 TXD+ 数据发送正端 2 橙 TXD- 数据发送负端 3 绿白 RXD+ 数据接收正端 4 蓝 - - 5 蓝白 - - 6 绿 RXD- 数据接收负端 7 棕白 - - 8 棕 - - 1-4. 产品尺寸及安装 1-4-1. 产品尺寸  TS2-400 （单位：mm） 1 8 117.8 30.5130.3 104.3 91.8 93.8 119.8 0.5± 0.5±


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 6  TS2-700 （单位：mm）  TS2-1000 （单位：mm） 1-4-2. 产品安装及使用环境 1）安装要求 TS2 系列人机界面出厂随机配备 4 个铁制安装架，显示器的上下侧面各有二个方形固定孔，使用 安装架将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。 为了不使人机界面在长时间工作的时温度过高，在安装时，人机界面上下最好保留 10cm 空间， 左右保留 5cm 空间，保证空气对流通畅。 34.3206 190 147 136.5 138.5 192.3 ± 0.5 0.5± 191.7 277.0 37.1 177.6 258.1 179.7±0.5 260.2±0.5


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 1. TS2 系列人机界面产品概述 7 2）安装步骤 （1）参照上节尺寸，在控制柜的面板上开一个矩形安装孔； （2）安装时在密封槽内加置密封圈； （3）将显示器底部插入控制柜的安装孔； （4）将安装架嵌入显示器侧面固定孔并旋紧螺丝； （5）用通讯电缆连接显示器及 PLC 通讯口。 通讯电缆可由厂家提供或用户根据连接图自己加工，接入+24V 直流电源后开始工作。 3）环境因素 请在规定环境范围内正确安装使用。 不要在充斥易燃气体、 水蒸气或灰尘的危险环境中使用， 不要安装在温度变化太快 或高湿度的环境中，否则将引起水分凝结在人机界面内部。 4）电源要求 TS2 系列人机界面只能使用直流电源，电源规格为直流+24V（电压范围为：22V~26V），符合大 多数工业控制设备 DC 电源的标准。 连接直流电源的正极到 “+24V”端， 直流的负极到 “0V” 端。 如下图所示： 另外，连接高压或交流电到人机界面内电源输入端将导致设备无法使用并可能引起人体触电。这 样的失误或触电严重的可以导致人身伤害，甚至死亡，也会导致设备的损坏。 若使用 PLC 的直流输出来驱动人机界面，必须考虑某些控制器的+24V 直流输出 可能没有足够的电流来支持。 +DC- 0 V+24V 安装面板 固定支架


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 8 2. TS3 系列人机界面产品概述 2-1. 产品概述 2-1-1. 产品特点 1）显示方面  1677 万色显示，支持 BMP、JPEG 格式图片，色彩更饱满，显示效果更逼真；  触控校准功能；  采用 128MB 内存，实现高速下载，高速加载和高速运行；  支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等多国语言，字体任意设定，大小随心所欲， 支持斜体、粗体等；  丰富的图片素材，画面运行无滞留。 2）控制方面  开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY 趋势图、XY 折线图、饼图、报警 记录、操作记录等完善控制功能；  自定义条件数据采集保存；  用户权限设定，多级密码保护机制；  在线模拟、离线模拟、数据上传；  强大的 C 语言函数功能块，运算、命令、通讯，无所不能；  USB-A（USB2.0 标准）接口 U 盘数据备份功能，速率高达 480Mbps，可连接鼠标、键盘、 扫码枪等 USB 口设备；  专用 USB-B（USB2.0 标准）下载接口，数据传输更为快捷；  自定义动画设计；  涵盖 TG 系列的主要功能。  多种下载方式。 3）通讯能力  双口独立通讯，可同时连接多台不同设备；  -E 系列配备以太网接口，支持与以太网设备、西门子 S7-1200、西门子 S7-200Smart 及其它 Modbus-TCP 设备通讯；  可直接驱动部分打印机，经济灵活；  支持自由格式通讯，终端用户自由编写驱动程序。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 9 2-1-2. 型号命名 ① ③② 700TS3 E ① 系列名称 TS3： TS3 系列标准型 ② 显示尺寸 700： 7.0 英寸 700H： 高清屏 1000： 10.1 英寸 ③ 接口配置 M： 配备 USB-B 口、USB-A 口、COM1 口、COM2 口 E： 配备 USB-B 口、USB-A 口、RJ45 口、COM1 口、COM2 口 Z： 配备 USB-B 口、USB-A 口、COM1 口、COM2 口 M3： 配备 USB-B 口、USB-A 口、COM1 口、COM2 口、COM3 口 2-1-3. 型号表 信捷 TS3 系列触摸屏根据显示尺寸、功能类型的不同，具有如下型号： 显示尺寸 7〞 10.1〞 通用型 TS3-700-M TS3-700-E TS3-700-Z TS3-700-M3 TS3-700H-E TS3-1000-M TS3-1000-E TS3-1000-Z 2-2. 产品规格 产品型号 TS3-700-M/E/Z/M3 TS3-700H-E TS3-1000-M/E/Z 产品特性 尺寸 7.0” 10.1” 分辨率 800*480 1024*600 1024*600 液晶屏 TFT 液晶显示，LED 背光 显示颜色 1677 万色 亮度 -M/E/M3：300 cd/m2 -Z：350 cd/m2 400 cd/m2 300 cd/m2 触摸面板 四线电阻式触摸屏 液晶寿命 30000 小时以上，环境温度 25℃，24 小时运行 处理器 Cortex-A7 1GHz 存储器 128MB 接口 COM1 口 RS232/RS485（-Z 型号只有 RS232） COM2 口 RS232/RS485/RS422（-Z 型号只有 RS485） COM3 口 （无硬件口） RS485（-M3 型号有，接线在 COM1 口上 8A、9B）


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 10 产品型号 TS3-700-M/E/Z/M3 TS3-700H-E TS3-1000-M/E/Z USB-A 口 U 盘口，USB2.0 规范 USB-B 口 USB 下载口，USB2.0 规范 以太网口 标准 RJ45（10/100M 自适应），-E 型号支持 电气特征 输入电压 DC24V（电压范围：DC22V-DC26V） 电源隔离 内置 消耗电流 200mA 270mA 最大功率 5W 8W 允许失电 10ms 以下（实际失电小于 1s） 抗电压冲击 AC1000V，10mA，小于 1 分钟（信号与地间） 绝缘电阻 10MΩ 以上，DC500V 环境 运行温度 0-50℃ 存储温度 -10-60℃ 运行湿度 10%RH-90%RH（无凝露） 抗干扰能力 电压噪声：1500Vp-p，脉宽 1us，1 分钟 空气 无腐蚀性气体 冷却方式 自然风冷 防护等级 前面板 IP65 尺寸 显示区域(mm) 155.6*88.1 224*131.3 外部尺寸(mm) 206.0*147.0*35.0 277.0*191.7*37.5 开孔尺寸(mm) 192.3*138.6（±0.5） 260.2*179.7（±0.1） Flash 擦写寿命为 10 万次。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 11 2-3. 各部分说明 2-3-1. 结构说明 如下图所示为新平台 TS3-700-E 人机界面反面区（注：旧平台 TS3 系列硬件有拨码开关）， 具体 型号外观请参照“2-4. 产品尺寸及安装”章节： 2-3-2. 接口说明 信捷 TS3 系列人机界面接口说明如下： 外观 名称 功能 COM1 COM1 通讯口 支持 RS232/RS485 通讯（①-Z 机型只支持 RS232；②TS3-700-M3 机型在 COM1 口增加 COM3 口 RS485 通讯） COM2 COM2 通讯口 支持 RS232/RS485/RS422 通讯（-Z 机型只支持 RS485） USB-A 接口 可插入 U 盘存储数据，U 盘导入工程 USB-B 接口 连接 USB 线上/下载程序 以太网接口 连接网线上/下载 HMI 程序，支持与信捷、西门 子、三菱等网口设备，以及其它 Modbus-TCP 设 备通讯 Download PLC RJ45 接口 USB-B 口 COM2 口 COM1 口 USB-A 口 电源接口


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 12 1）通讯接口  TS3-700-M/E 机型 COM1 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端  TS3-700-Z 机型 COM1 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 NC 空信号引脚端 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 NC 空信号引脚端 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端  TS3-700-M3 机型 COM1 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 A COM3口RS485通讯“﹢”信号 9 B COM3口RS485通讯“﹣”信号  TS3-700-M/E/M3 机型 COM2 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 TD+ RS422通讯发送“﹢”信号 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 13 5 GND 信号地 6 TD- RS422通讯发送“﹣”信号 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 RDD- RS422通讯接收“﹣”信号 9 RDD+ RS422通讯接收“﹢”信号  TS3-700-Z 机型 COM2 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 NC 空信号引脚端 3 NC 空信号引脚端 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端 2）USB-A 接口 TS3 系列人机界面标配 1 个 USB-A（USB2.0 规范）通讯接口，具有以下功能：实现备份管理， 进行完整的数据导入及导出功能，传输速率达到 480Mbps。 引脚号 定义 说明 1 +5V +5V 电压信号 2 DA TA- 数据﹣信号 3 DA TA+ 数据﹢信号 4 GND 接地信号 3）RJ45 口 RJ45 网口引脚图如下： 引脚号 颜色 定义 说明 1 橙白 TXD+ 数据发送正端 2 橙 TXD- 数据发送负端 3 绿白 RXD+ 数据接收正端 4 蓝 - - 5 蓝白 - - 6 绿 RXD- 数据接收负端 7 棕白 - - 8 棕 - - 1 8


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 14 2-4. 产品尺寸及安装 2-4-1. 产品尺寸  TS3-700 （单位：mm）  TS3-1000 （单位：mm） 35 190.3 147 136.6 206 138.6±0.5 192.3±0.5 191.7 277.0 37.5 8.6 258.2 177.7 260.2±0.1 179.7±0.1


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 2. TS3 系列人机界面产品概述 15 2-4-2. 产品安装及使用环境 1）安装要求 TS3 系列人机界面出厂随机配备 4 个铁制安装架，显示器的上下侧面各有二个方形固定孔，使用 安装架将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。 为了不使人机界面在长时间工作的时温度过高，在安装时，人机界面上下最好保留 10cm 空间， 左右保留 5cm 空间，保证空气对流通畅。 2）安装步骤 （1）参照上节尺寸，在控制柜的面板上开一个矩形安装孔； （2）安装时在密封槽内加置密封圈； （3）将显示器底部插入控制柜的安装孔； （4）将安装架嵌入显示器侧面固定孔并旋紧螺丝； （5）用通讯电缆连接显示器及 PLC 通讯口。 通讯电缆可由厂家提供或用户根据连接图自己加工，接入+24V 直流电源后开始工作。 3）环境因素 请在规定环境范围内正确安装使用。 不要在充斥易燃气体、 水蒸气或灰尘的危险环境中使用， 不要安装在温度变化太快 或高湿度的环境中，否则将引起水分凝结在人机界面内部。 4）电源要求 TS3 系列人机界面只能使用直流电源，电源规格为直流+24V（电压范围为：22V~26V），符合大 多数工业控制设备 DC 电源的标准。 连接直流电源的正极到 “+24V” 端， 直流的负极到 “0V” 端。 如下图所示： 另外，连接高压或交流电到人机界面内电源输入端将导致设备无法使用并可能引起人体触电。这 样的失误或触电严重的可以导致人身伤害，甚至死亡，也会导致设备的损坏。 若使用 PLC 的直流输出来驱动人机界面，必须考虑某些控制器的+24V 直流输出 可能没有足够的电流来支持。 + 24V 0V FG +-DC 安装面板 固定支架


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 16 3. TS5 系列人机界面产品概述 3-1. 产品概述 3-1-1. 产品特点 1）显示方面  1677 万色显示，支持 BMP、JPEG 格式图片，色彩更饱满，显示效果更逼真；  触控校准功能；  采用 128MB 内存，实现高速下载，高速加载和高速运行；  支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等多国语言，字体任意设定，大小随心所欲， 支持斜体、粗体等；  丰富的图片素材，画面运行无滞留。 2）控制方面  开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY 趋势图、XY 折线图、饼图、报警 记录、操作记录等完善控制功能；  自定义条件数据采集保存；  用户权限设定，多级密码保护机制；  在线模拟、离线模拟、数据上传；  强大的 C 语言函数功能块，运算、命令、通讯，无所不能；  USB-A（USB2.0 标准）接口 U 盘数据备份功能，速率高达 480Mbps，可连接鼠标、键盘、 扫码枪等 USB 口设备；  自定义动画设计；  涵盖 TG 系列的主要功能；  多种下载方式。 3）通讯能力  双口独立通讯，可同时连接多台不同设备；  标配以太网接口， 支持与以太网设备、 西门子S7-1200、 西门子S7-200Smart 及其它 Modbus- TCP 设备通讯；  可直接驱动部分打印机，经济灵活；  支持自由格式通讯，终端用户自由编写驱动程序；  覆盖主流信息交互协议，支持 MQTT/TCP IP 通信。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 17 3-1-2. 型号命名 700TS5 E ① 系列名称 TS5： TS5 系列物联型 ② 显示尺寸 400： 4.3 英寸 700： 7.0 英寸 1000： 10.1 英寸 ③ 模块类型 E： 不配模块，配备以太网口 4G： 配备 4G 模块 W： 配备 WIFI 模块 3-1-3. 型号表 信捷 TS5 系列触摸屏根据显示尺寸、功能类型的不同，具有如下型号： 显示尺寸 4.3〞 7〞 10.1〞 通用型 TS5-400-E TS5-400-W TS5-400-4G（开发中） TS5-700-W TS5-700-E TS5-700-4G TS5-1000-E TS5-1000-4G TS5-1000-W 3-2. 产品规格 产品型号 TS5-400-E/4G/W TS5-700-E/4G/W TS5-1000-E/4G/W 产品特性 尺寸 4.3” 7.0” 10.1” 分辨率 480*272 800*480 1024*600 液晶屏 TFT 液晶显示，LED 背光 显示颜色 1677 万色 亮度 200 cd/m2 300 cd/m2 触摸面板 四线电阻式触摸屏 液晶寿命 30000 小时以上，环境温度 25℃，24 小时运行 处理器 Cortex-A7 1GHz 存储器 128MB 接口 COM1 口 RS232/RS485 COM2 口 RS232/RS485/RS422 USB-A 口 U 盘口，USB2.0 规范 以太网口 标准 RJ45（10/100M 自适应） 音频接口 ɸ3.5 同轴音频插头（4 寸不支持） 4G（选配） 4G 全网通 LTE-FDD (Mbps) ：10（下行）/ 5（上行） WIFI（选配） IEEE 802.11 b/g/n


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 18 产品型号 TS5-400-E/4G/W TS5-700-E/4G/W TS5-1000-E/4G/W IEEE 802.11 g：54Mbps 电气特征 输入电压 DC24V（电压范围：DC22V-DC26V） 电源隔离 内置 消耗电流 208mA 200mA 270mA 最大功率 5W 8W 允许失电 10ms 以下（实际失电小于 1s） 抗电压冲击 AC1000V，10mA，小于 1 分钟（信号与地间） 绝缘电阻 10MΩ 以上，DC500V 环境 运行温度 0-50℃ 存储温度 -10-60℃ 运行湿度 10%RH-90%RH（无凝露） 抗干扰能力 电压噪声：1500Vp-p，脉宽 1us，1 分钟 空气 无腐蚀性气体 冷却方式 自然风冷 防护等级 前面板 IP65 尺寸 显示区域(mm) 95*53.8 154.8*87.7 223.7*126.3 外部尺寸(mm) 130.2*104.2*31.2 205.8*147.2*35.5 277.0*191.7*37.6 开孔尺寸(mm) 119.8*93.8 （±0.1） 192.1*138.5 （±0.1） 260.2*179.7 （±0.1） Flash 擦写寿命为 10 万次。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 19 3-3. 各部分说明 3-3-1. 结构说明 如下图所示为新平台 TS5 人机界面反面区（注： 旧平台TS5 系列硬件有拨码开关和 USB-B，TS5- 700 系列有 1 个 USB-A，TS5-1000 系列有 2 个 USB-A），具体型号外观请参照“3-4. 产品尺寸 及安装”章节： 3-3-2. 接口说明 信捷 TS5 系列人机界面接口说明如下： 外观 名称 功能 COM1 通讯口 支持 RS232/RS485 通讯 COM2 通讯口 支持 RS232/RS485/RS422 通讯 USB-A 接口 可插入 U 盘存储数据，U 盘导入工程 以太网接口 连接网线上/下载 HMI 程序，支持与信捷、西门 子、三菱等网口设备，以及其它 Modbus-TCP 设 备通讯 音频接口 ɸ3.5 同轴音频插头，支持连接音箱做声音输出 注：4 寸无音频接口 1）通讯接口  COM1 通讯口引脚图如下（TS5-400 系列无 COM1）： Download PLC USB-A 口 RJ45 接口 扩展板接口 天线接口 音频接口 COM1 口 COM2 口 电源接口


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 20 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端  COM2 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 TD+ RS422通讯发送“﹢”信号 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 TD- RS422通讯发送“﹣”信号 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 RDD- RS422通讯接收“﹣”信号 9 RDD+ RS422通讯接收“﹢”信号 2）USB-A 接口 TS5 系列人机界面标配 1 个 USB-A（USB2.0 规范）通讯接口，具有以下功能：实现备份管理， 进行完整的数据导入及导出功能，传输速率达到 480Mbps。 引脚号 定义 说明 1 +5V +5V 电压信号 2 DA TA- 数据﹣信号 3 DA TA+ 数据﹢信号 4 GND 接地信号 3）RJ45 口 RJ45 网口引脚图如下： 引脚号 颜色 定义 说明 1 橙白 TXD+ 数据发送正端 2 橙 TXD- 数据发送负端 3 绿白 RXD+ 数据接收正端 4 蓝 - - 5 蓝白 - - 6 绿 RXD- 数据接收负端 7 棕白 - - 8 棕 - - 1 8


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 21 3-4. 产品尺寸及安装 3-4-1. 产品尺寸  TS5-400 （单位：mm）  TS5-700 （单位：mm） 0.5 0.5119.8 ± 93.8 ± 7 35.5 205.8 190.1 147.2 136.5 192.1±0.1 138.5±0.1


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 22  TS5-1000 （单位：mm） 3-4-2. 模块安装说明 1）安装步骤 （1）将 TS5 系列模块壳拆除； 拆除前 拆除后 （2）选择需要安装的模块，对准接插头位置将模块插入触摸屏主机； 277.0 191.7 8.6 37.6 258.2 177.7 260.2±0.1 179.7±0.1


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 23 （3）将 2 个固定螺丝拧上，螺丝位置如下图： WIFI 模块 4G 模块 （4）SIM 安装说明（WIFI 模块忽略此步骤）； 4G 模块支持移动、电信、联通的SIM 卡，按照如下图所示方向将 SIM 卡插入卡槽，详见卡槽右 侧图示： 1 2 3


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 24 SIM 卡的拆除与安装步骤相似，反方向将 SIM 卡推出后拔出即可，如下图所示： （5）将第 1 步拆除的模块后壳装上，完成。 2） 注意事项  4G 或 WIFI 模块不可带电拆装，安装前需将触摸屏断电；  4G 模块的 SIM 卡不可带电插拔，请按照模块上图示方向安装。 3-4-3. 产品安装及使用环境 1）安装要求 TS5 系列人机界面出厂随机配备 4 个铁制安装架，显示器的上下侧面各有二个方形固定孔，使用 安装架将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。 为了不使人机界面在长时间工作的时温度过高，在安装时，人机界面上下最好保留 10cm 空间， 左右保留 5cm 空间，保证空气对流通畅。 2）安装步骤 （1）参照上节尺寸，在控制柜的面板上开一个矩形安装孔； （2）安装时在密封槽内加置密封圈； （3）将显示器底部插入控制柜的安装孔； （4）将安装架嵌入显示器侧面固定孔并旋紧螺丝； （5）用通讯电缆连接显示器及 PLC 通讯口。 通讯电缆可由厂家提供或用户根据连接图自己加工，接入+24V 直流电源后开始工作。 安装面板 固定支架 1 2


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 3. TS5 系列人机界面产品概述 25 3）环境因素 请在规定环境范围内正确安装使用。 不要在充斥易燃气体、 水蒸气或灰尘的危险环境中使用， 不要安装在温度变化太快 或高湿度的环境中，否则将引起水分凝结在人机界面内部。 4）电源要求 TS5 系列人机界面只能使用直流电源，电源规格为直流+24V（电压范围为：22V~26V），符合大 多数工业控制设备 DC 电源的标准。 连接直流电源的正极到 “+24V” 端， 直流的负极到 “0V” 端。 如下图所示： 另外，连接高压或交流电到人机界面内电源输入端将导致设备无法使用并可能引起人体触电。这 样的失误或触电严重的可以导致人身伤害，甚至死亡，也会导致设备的损坏。 若使用 PLC 的直流输出来驱动人机界面，必须考虑某些控制器的+24V 直流输出 可能没有足够的电流来支持。 + 24V 0V FG +-DC


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 26 4. TS5D 系列人机界面产品概述 4-1. 产品概述 4-1-1. 产品特点 1）显示方面  1677 万色显示，支持 BMP、JPEG 格式图片，色彩更饱满，显示效果更逼真；  触控校准功能；  采用 256MB 内存，实现高速下载，高速加载和高速运行；  支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等多国语言，字体任意设定，大小随心所欲， 支持斜体、粗体等；  丰富的图片素材，画面运行无滞留。 2）控制方面  开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY 趋势图、XY 折线图、饼图、报警 记录、操作记录等完善控制功能；  自定义条件数据采集保存；  用户权限设定，多级密码保护机制；  在线模拟、离线模拟、数据上传；  强大的 C 语言函数功能块，运算、命令、通讯，无所不能；  USB-A（USB2.0 标准）接口 U 盘数据备份功能，速率高达 480Mbps，可连接鼠标、键盘、 扫码枪等 USB 口设备；  自定义动画设计；  涵盖 TG 系列的主要功能；  多种下载方式。 3）通讯能力  双口独立通讯，可同时连接多台不同设备；  标配 Type-c 接口，用于上传、下载触摸屏工程；  标配以太网接口， 支持与以太网设备、 西门子S7-1200、 西门子S7-200Smart 及其它 Modbus- TCP 设备通讯；  可直接驱动部分打印机，经济灵活；  支持自由格式通讯，终端用户自由编写驱动程序；  覆盖主流信息交互协议，支持 MQTT/TCP IP 通信。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 27 4-1-2. 型号命名 1500TS5D E2 ① 系列名称 TS5D： TS5D 系列金属物联型 ② 显示尺寸 1500： 1200： 15.6 英寸 12 英寸（宽温屏） ③ 模块类型 E2： 不配模块，配备 2 个以太网口 4G： 配备 4G 模块，配备 2 个以太网口 W： 配备 WIFI 模块，配备 2 个以太网口 Touchwin Pro 2.4.0 及以上版本支持 LAN2 口。 4-1-3. 型号表 信捷 TS5D 系列触摸屏根据显示尺寸、功能类型的不同，具有如下型号： 显示尺寸 15.6〞 12〞 通用型 TS5D-1500-E2 TS5D-1500-4G TS5D-1500-W TS5D-1200-E2 TS5D-1200-4G TS5D-1200-W 4-2. 产品规格 产品型号 TS5D-1500-E2/4G/W TS5D-1200-E2/4G/W 产品特性 尺寸 15.6” 12” 分辨率 1920*1080 1024*768 液晶屏 TFT 液晶显示，LED 背光 显示颜色 1677 万色 亮度 250 cd/m2 500 cd/m2 触摸面板 四线电阻式触摸屏 液晶寿命 30000 小时以上，环境温度 25℃，24 小时运行 处理器 Cortex-A53 1.2GHz 存储器 256MB 接口 COM1 口 RS232/RS485 COM2 口 RS232/RS485/RS422 USB-A 口 U 盘口*2，USB2.0 规范 USB-C 口 Type-c 下载口 以太网口 标准 RJ45（10/100M 自适应）*2 音频接口 ɸ3.5 同轴音频插头


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 28 产品型号 TS5D-1500-E2/4G/W TS5D-1200-E2/4G/W 4G（选配） 4G 全网通 LTE-FDD (Mbps) ：10（下行）/ 5（上行） WIFI（选配） IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 g：54Mbps 电气特征 输入电压 DC24V（电压范围：DC22V-DC26V） 电源隔离 内置 消耗电流 500mA 800mA 最大功率 13W 20W 允许失电 10ms 以下（实际失电小于 1s） 抗电压冲击 AC1000V，10mA，小于 1 分钟（信号与地间） 绝缘电阻 10MΩ 以上，DC500V 环境 运行温度 0-50℃ -20-70℃ 存储温度 -10-60℃ -30-75℃ 运行湿度 10%RH-90%RH（无凝露） 抗干扰能力 电压噪声：1500Vp-p，脉宽 1us，1 分钟 空气 无腐蚀性气体 冷却方式 自然风冷 防护等级 前面板 IP65 结构 外壳材质 铝合金面板+钣金后盖+工程塑料盖板 显示区域(mm) 345*194.4 246.8*185.3 外部尺寸(mm) 396.0*259.0*39.0 314*238.8*40.7 开孔尺寸(mm) 384.0*247.0(±0.5） 301*226（±0.5） Flash 擦写寿命为 10 万次。


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 29 4-3. 各部分说明 4-3-1. 结构说明 如下图所示为 TS5D 人机界面反面区，具体型号外观请参照“4-4. 产品尺寸及安装”章节： 4-3-2. 接口说明 信捷 TS5D 系列人机界面接口说明如下： 外观 名称 功能 COM1 通讯口 支持 RS232/RS485 通讯 COM2 通讯口 支持 RS232/RS485/RS422 通讯 USB-A 接口 可插入 U 盘存储数据，U 盘导入工程 Type-C 接口 用于下载、上传触摸程序/数据 以太网接口 连接网线上/下载 HMI 程序，支持与信捷、西门子、 三菱等网口设备，以及其它 Modbus-TCP 设备通讯 音频接口 ɸ3.5 同轴音频插头，支持连接音箱做声音输出 1）通讯接口  COM1 通讯口引脚图如下： Download PLC RJ45 接口 COM2 口 COM1 口 USB-A 口 电源接口 音频接口 天线接口 SIM 卡接口 Type-c 口


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 30 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端  COM2 通讯口引脚图如下： 引脚号 定义 说明 1 TD+ RS422通讯发送“﹢”信号 2 RXD RS232通讯接收数据 3 TXD RS232通讯发送数据 4 A RS485通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 TD- RS422通讯发送“﹣”信号 7 B RS485通讯“﹣”信号 8 RDD- RS422通讯接收“﹣”信号 9 RDD+ RS422通讯接收“﹢”信号 2）USB-A 接口 TS5D 系列人机界面标配 1 个 USB-A（USB2.0 规范）通讯接口，具有以下功能：实现备份管理， 进行完整的数据导入及导出功能，传输速率达到 480Mbps。 引脚号 定义 说明 1 +5V +5V 电压信号 2 DA TA- 数据﹣信号 3 DA TA+ 数据﹢信号 4 GND 接地信号 3）RJ45 口 RJ45 网口引脚图如下： 引脚号 颜色 定义 说明 1 橙白 TXD+ 数据发送正端 2 橙 TXD- 数据发送负端 3 绿白 RXD+ 数据接收正端 4 蓝 - - 5 蓝白 - - 6 绿 RXD- 数据接收负端 7 棕白 - - 8 棕 - - 1 8


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 31 4-4. 产品尺寸及安装 4-4-1. 产品尺寸  TS5D-1500-E2/4G/W （单位：mm）  TS5D-1200-E2/4G/W （单位：mm） 381 39 244 259 396 247±0.5 384±0.5 314 238.8 299 224 40.7 301±0.5 226±0.5


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 32 4-4-2. 模块安装说明 1）安装步骤 具体步骤请参照“4-4-2. 模块安装说明”章节： 2）注意事项  4G 或 WIFI 模块不可带电拆装，安装前需将触摸屏断电；  4G 模块的 SIM 卡不可带电插拔，请按照模块上图示方向安装。 4-4-3. 产品安装及使用环境 1）安装要求  安装方式一 TS5D 系列人机界面出厂随机配备 4 个铁制安装架，显示器的上下侧面各有二个方形固定孔，使 用安装架将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。 为了不使人机界面在长时间工作的时温度过高，在安装时，人机界面上下最好保留 10cm 空间， 左右保留 5cm 空间，保证空气对流通畅。  安装方式二 人机界面后背有 4 个壁挂式安装孔，使用螺丝将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。  图片仅作为示意，不代表最终产品形态。  7 寸无此安装方式；其余尺寸默认安装尺寸100*100（mm），该尺寸若与产品 形态冲突，可与产品部沟通决定。 安装面板 固定支架


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 4. TS5D 系列人机界面产品概述 33 2）安装步骤 （1）参照上节尺寸，在控制柜的面板上开一个矩形安装孔； （2）安装时在密封槽内加置密封圈； （3）将显示器底部插入控制柜的安装孔； （4）将安装架嵌入显示器侧面固定孔并旋紧螺丝； （5）用通讯电缆连接显示器及 PLC 通讯口。 通讯电缆可由厂家提供或用户根据连接图自己加工，接入+24V 直流电源后开始工作。 3）环境因素 请在规定环境范围内正确安装使用。 不要在充斥易燃气体、 水蒸气或灰尘的危险环境中使用， 不要安装在温度变化太快 或高湿度的环境中，否则将引起水分凝结在人机界面内部。 4）电源要求 TS5D 系列人机界面只能使用直流电源，电源规格为直流+24V（电压范围为：22V~26V），符合 大多数工业控制设备 DC 电源的标准。 连接直流电源的正极到 “+24V” 端， 直流的负极到 “0V” 端。如下图所示： 另外，连接高压或交流电到人机界面内电源输入端将导致设备无法使用并可能引起人体触电。这 样的失误或触电严重的可以导致人身伤害，甚至死亡，也会导致设备的损坏。 若使用 PLC 的直流输出来驱动人机界面，必须考虑某些控制器的+24V 直流输出 可能没有足够的电流来支持。 + 24V 0V FG +-DC


c0: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【硬件篇】 (v1.4, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册【硬件篇】 手册更新日志 34 手册更新日志 本手册的资料编号记载在手册封面的右下角，关于手册改版的信息汇总如下： 序号 资料编号 章节 更新内容 1 HSC01 20211118 1.0 - 第一版手册发布 2 HSC01 20220928 1.1 - 新增 TS5 系列机型 3 HSC01 20230309 1.2 - 修改 2-4-2 章节内容 4 HSC01 20240313 1.3 - 新增 TS2、TS5D 系列机型 5 HSC01 20241127 1.3.1 - 1、新增 TS5D-1200 机型说明 2、手册错误修正 6 HSC01 20250625 1.3.2 - 1、新增 TS3-700H-E 机型说明 2、修改 4-2 章节 7 HSC01 20260128 1.3.3 1、新增 TS2-1000 机型说明 2、1-2、2-2、3-2 增加功率参数；4-2 增加消耗电流 参数 3、2-2、3-2、4-2 增加电源隔离说明 4、手册错误修正 8 HSC01 20260506 1.4 1、 各型号亮度参数调整 2、 新增 TS5-400-E/W 型号参数


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
基本说明  感谢您购买了信捷 TS 系列人机界面。  本手册主要介绍 TS 系列人机界面与其他设备连接等内容。  在使用产品之前，请仔细阅读本手册，并在充分理解手册内容的前提下进行接线。  软件及编程方面的介绍，请查阅相关手册。  请将本手册交付给最终用户。 用户须知  只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作，如有使用不明的地方，请 咨询本公司的技术人员。  手册等其他技术资料中所列举的示例仅供用户理解、参考用，不保证一定动作。  将该产品与其他产品组合使用的时候，请确认是否符合有关规格、原则等。  使用该产品时，请自行确认是否符合要求以及安全。  请自行设置后备及安全功能，以避免因本产品故障而可能引发的机器故障或损失。  请避免在高辐射、强磁场的环境中使用人机界面，避免干扰。 责任申明  手册中的内容虽然经过了仔细的核对，但差错难免，我们不能保证完全一致。  我们会经常检查手册中的内容，并在后续版本中进行更正，欢迎提出宝贵意见。  手册中所叙述的内容如有变动，恕不另行通知。 关联手册 TS 软件及编程、TS 硬件方面的说明等内容，请查阅以下手册，手册下载网址：https://www.xinje.com/。  《TouchWin Pro编辑软件用户手册》  《TS 系列人机界面用户手册［硬件篇］》 WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有 未经明确的书面许可， 不得复制、 传翻或使用本资料及其中的内容， 违者要对造成的损失承担责任。 保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。 二〇二六年 五月


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 i 目录 1 触摸屏通讯说明 ....................................................................... 1 1.1 通讯接口及引脚定义 ............................................................... 1 1.1.1 COM1 通讯口 .................................................................. 2 1.1.2 COM2 通讯口 .................................................................. 4 1.1.3 COM3 通讯口 .................................................................. 4 1.1.4 以太网通讯口 ................................................................. 5 1.2 通讯注意点 ....................................................................... 8 1.2.1 通讯驱动（协议）的选择 ....................................................... 8 1.2.2 通讯线制作 ................................................................... 9 1.2.3 通讯参数设置 ................................................................. 9 2 信捷PLC 连接说明 .................................................................... 11 2.1 信捷XC 系列 ..................................................................... 11 2.1.1 设备类型 .................................................................... 11 2.1.2 参数设置 .................................................................... 11 2.1.3 电缆制作 .................................................................... 13 2.1.4 设备地址 .................................................................... 14 2.2 信捷XD/XL/XG 系列 ............................................................... 15 2.2.1 设备类型 .................................................................... 15 2.2.2 参数设置 .................................................................... 15 2.2.3 全局变量标签 ................................................................ 16 2.2.4 电缆制作 .................................................................... 18 2.2.5 设备地址 .................................................................... 18 2.3 信捷XD/XL/XG 系列（Modbus TCP） ................................................. 21 2.3.1 设备类型 .................................................................... 21 2.3.2 参数设置 .................................................................... 21 2.3.3 电缆制作 .................................................................... 24 2.3.4 设备地址 .................................................................... 25 2.4 信捷XS 系列（CodeSys）——标签通讯 .............................................. 27 2.4.1 设备类型 .................................................................... 27 2.4.2 参数设置 .................................................................... 27 2.4.3 电缆制作 .................................................................... 34 2.4.4 支持数据类型 ................................................................ 34 3 西门子PLC 连接说明 .................................................................. 36 3.1 西门子S7-200 系列 ............................................................... 36 3.1.1 设备类型 .................................................................... 36 3.1.2 参数设置 .................................................................... 36 3.1.3 电缆制作 .................................................................... 38 3.1.4 设备地址 .................................................................... 38 3.2 西门子 S7-200 Smart 系列以太网 .................................................. 39 3.2.1 设备类型 .................................................................... 39 3.2.2 参数设置 .................................................................... 39


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 ii 3.2.3 电缆制作 .................................................................... 41 3.2.4 设备地址 .................................................................... 42 3.3 西门子 S7-300 系列 以太网 ....................................................... 43 3.3.1 设备类型 .................................................................... 43 3.3.2 参数设置 .................................................................... 43 3.3.3 电缆制作 .................................................................... 45 3.3.4 设备地址 .................................................................... 45 3.4 西门子 S7-1200/1500 系列以太网 .................................................. 47 3.4.1 设备类型 .................................................................... 47 3.4.2 参数设置 .................................................................... 47 3.4.3 电缆制作 .................................................................... 53 3.4.4 设备地址 .................................................................... 53 3.5 西门子 LOGO（Modbus TCP） ....................................................... 54 3.5.1 设备类型 .................................................................... 54 3.5.2 参数设置 .................................................................... 54 3.5.3 电缆制作 .................................................................... 55 3.5.4 设备地址 .................................................................... 56 4 Modbus 设备连接说明 ................................................................. 57 4.1 Modbus RTU（Master） ............................................................ 57 4.1.1 设备类型 .................................................................... 57 4.1.2 参数设置 .................................................................... 57 4.1.3 电缆制作 .................................................................... 58 4.1.4 设备地址 .................................................................... 59 4.2 Modbus ASCII（Master） .......................................................... 60 4.2.1 设备类型 .................................................................... 60 4.2.2 参数设置 .................................................................... 60 4.2.3 电缆制作 .................................................................... 61 4.2.4 设备地址 .................................................................... 61 4.3 Modbus RTU (Slave) .............................................................. 62 4.3.1 设备类型 .................................................................... 62 4.3.2 参数设置 .................................................................... 62 4.3.3 电缆制作 .................................................................... 63 4.3.4 设备地址 .................................................................... 63 4.4 Modbus TCP（Master） ............................................................ 65 4.4.1 设备类型 .................................................................... 65 4.4.2 参数设置 .................................................................... 65 4.4.3 电缆制作 .................................................................... 69 4.4.4 设备地址 .................................................................... 69 4.5 Modbus TCP (Slave) .............................................................. 70 4.5.1 设备类型 .................................................................... 70 4.5.2 参数设置 .................................................................... 70 4.5.3 电缆制作 .................................................................... 71 4.5.4 设备地址 .................................................................... 71 5 三菱PLC 连接说明 .................................................................... 72 5.1 三菱FX 系列 ..................................................................... 72 5.1.1 设备类型 .................................................................... 72 5.1.2 参数设置 .................................................................... 72 5.1.3 电缆制作 .................................................................... 74


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 iii 5.1.4 设备地址 .................................................................... 74 5.2 三菱 FX3U/G 系列 ................................................................ 76 5.2.1 设备类型 .................................................................... 76 5.2.2 参数设置 .................................................................... 76 5.2.3 电缆制作 .................................................................... 77 5.2.4 设备地址 .................................................................... 78 5.3 三菱FX5U 系列 ................................................................... 79 5.3.1 设备类型 .................................................................... 79 5.3.2 参数设置 .................................................................... 79 5.3.3 电缆制作 .................................................................... 84 5.3.4 设备地址 .................................................................... 84 5.4 三菱Q/L 系列 .................................................................... 86 5.4.1 设备类型 .................................................................... 86 5.4.2 参数设置 .................................................................... 86 5.4.3 电缆制作 .................................................................... 91 5.4.4 设备地址 .................................................................... 92 5.5 三菱Q02H 系列 ................................................................... 94 5.5.1 设备类型 .................................................................... 94 5.5.2 参数设置 .................................................................... 94 5.5.3 电缆制作 .................................................................... 98 5.5.4 设备地址 .................................................................... 99 5.6 三菱 Q/L 系列 以太网 ........................................................... 100 5.6.1 设备类型 ................................................................... 100 5.6.2 参数设置 ................................................................... 100 5.6.3 电缆制作 ................................................................... 103 5.6.4 设备地址 ................................................................... 103 5.7 三菱 FX5U 系列（SLMP） ......................................................... 104 5.7.1 设备类型 ................................................................... 104 5.7.2 参数设置 ................................................................... 104 5.7.3 电缆制作 ................................................................... 107 5.7.4 设备地址 ................................................................... 108 5.8 三菱 R 系列（SLMP） ............................................................ 109 5.8.1 设备类型 ................................................................... 109 5.8.2 参数设置 ................................................................... 109 5.8.3 电缆制作 ................................................................... 111 5.8.4 设备地址 ................................................................... 111 6 台达PLC 连接说明 ................................................................... 113 6.1 台达AS 系列 ................................................................... 113 6.1.1 设备类型 ................................................................... 113 6.1.2 参数设置 ................................................................... 113 6.1.3 电缆制作 ................................................................... 114 6.1.4 设备地址 ................................................................... 114 6.2 台达AS 系列 以太网 ............................................................ 115 6.2.1 设备类型 ................................................................... 115 6.2.2 参数设置 ................................................................... 115 6.2.3 电缆制作 ................................................................... 117 6.2.4 设备地址 ................................................................... 118 6.3 台达DVP 系列 .................................................................. 119 6.3.1 设备类型 ................................................................... 119


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 iv 6.3.2 参数设置 ................................................................... 119 6.3.3 电缆制作 ................................................................... 120 6.3.4 设备地址 ................................................................... 120 6.4 台达DVP_ETH ................................................................... 121 6.4.1 设备类型 ................................................................... 121 6.4.2 参数设置 ................................................................... 121 6.4.3 电缆制作 ................................................................... 124 6.4.4 设备地址 ................................................................... 124 7 基恩士PLC 连接说明 ................................................................. 125 7.1 基恩士KV 系列 .................................................................. 125 7.1.1 设备类型 ................................................................... 125 7.1.2 参数设置 ................................................................... 125 7.1.3 电缆制作 ................................................................... 126 7.1.4 设备地址 ................................................................... 128 7.2 基恩士KV 系列 以太网 ........................................................... 130 7.2.1 设备类型 ................................................................... 130 7.2.2 参数设置 ................................................................... 130 7.2.3 电缆制作 ................................................................... 131 7.2.4 设备地址 ................................................................... 131 7.3 基恩士KVX 系列 以太网 .......................................................... 133 7.3.1 设备类型 ................................................................... 133 7.3.2 参数设置 ................................................................... 133 7.3.3 电缆制作 ................................................................... 134 7.3.4 设备地址 ................................................................... 135 8 产电 PLC 连接说明 .................................................................. 136 8.1 LG Master-K 80/120 系列（CNet）................................................. 136 8.1.1 设备类型 ................................................................... 136 8.1.2 参数设置 ................................................................... 136 8.1.3 电缆制作 ................................................................... 139 8.1.4 设备地址 ................................................................... 140 8.2 LG XBC 系列 .................................................................... 141 8.2.1 设备类型 ................................................................... 141 8.2.2 参数设置 ................................................................... 141 8.2.3 电缆制作 ................................................................... 144 8.2.4 设备地址 ................................................................... 145 8.3 LG XEC 系列（CNet） ............................................................ 146 8.3.1 设备类型 ................................................................... 146 8.3.2 参数设置 ................................................................... 146 8.3.3 电缆制作 ................................................................... 147 8.3.4 设备地址 ................................................................... 147 8.4 LG XGT/XGK/XGB 系列 ............................................................ 148 8.4.1 设备类型 ................................................................... 148 8.4.2 参数设置 ................................................................... 148 8.4.3 电缆制作 ................................................................... 150 8.4.4 设备地址 ................................................................... 150 8.5 LG XEC 系列 以太网 ............................................................. 151 8.5.1 设备类型 ................................................................... 151 8.5.2 参数设置 ................................................................... 151


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 v 8.5.3 电缆制作 ................................................................... 153 8.5.4 设备地址 ................................................................... 153 9 丰炜PLC 连接说明 ................................................................... 154 9.1 丰炜 VB/VH 系列 ................................................................ 154 9.1.1 设备类型 ................................................................... 154 9.1.2 参数设置 ................................................................... 154 9.1.3 电缆制作 ................................................................... 155 9.1.4 设备地址 ................................................................... 156 9.2 丰炜 VS 系列 ................................................................... 158 9.2.1 设备类型 ................................................................... 158 9.2.2 参数设置 ................................................................... 158 9.2.3 电缆制作 ................................................................... 159 9.2.4 设备地址 ................................................................... 160 10 欧姆龙PLC 连接说明 ............................................................... 161 10.1 欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 ......................................................... 161 10.1.1 设备类型 ................................................................. 161 10.1.2 参数设置 ................................................................. 162 10.1.3 电缆制作 ................................................................. 163 10.1.4 设备地址 ................................................................. 165 10.2 欧姆龙以太网 ................................................................. 166 10.2.1 设备类型 ................................................................. 166 10.2.2 参数设置 ................................................................. 166 10.2.3 电缆制作 ................................................................. 168 10.2.4 设备地址 ................................................................. 169 10.3 欧姆龙NJ/NX 系列(EtherNet/IP) ................................................ 169 10.3.1 设备类型 ................................................................. 169 10.3.2 参数设置 ................................................................. 169 10.3.3 电缆制作 ................................................................. 173 10.3.4 自定义数据类型 ........................................................... 174 11 汇川PLC 连接说明 ................................................................. 175 11.1 汇川 H1U/H2U 系列 ............................................................ 175 11.1.1 设备类型 ................................................................. 175 11.1.2 参数设置 ................................................................. 175 11.1.3 电缆制作 ................................................................. 177 11.1.4 设备地址 ................................................................. 178 11.2 汇川 H3U 系列 ................................................................ 179 11.2.1 设备类型 ................................................................. 179 11.2.2 参数设置 ................................................................. 179 11.2.3 电缆制作 ................................................................. 180 11.2.4 设备地址 ................................................................. 180 11.3 汇川 H5U 系列 ................................................................ 181 11.3.1 设备类型 ................................................................. 181 11.3.2 参数设置 ................................................................. 181 11.3.3 电缆制作 ................................................................. 182 11.3.4 设备地址 ................................................................. 182 11.4 汇川 AM600 系列 .............................................................. 183 11.4.1 设备类型 ................................................................. 183


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 vi 11.4.2 参数设置 ................................................................. 183 11.4.3 电缆制作 ................................................................. 184 11.4.4 设备地址 ................................................................. 184 11.5 汇川 Easy 系列（RS485） ...................................................... 186 11.5.1 设备类型 ................................................................. 186 11.5.2 参数设置 ................................................................. 186 11.5.3 电缆制作 ................................................................. 187 11.5.4 设备地址 ................................................................. 187 11.6 汇川 AM600 系列 以太网 ....................................................... 188 11.6.1 设备类型 ................................................................. 188 11.6.2 参数设置 ................................................................. 188 11.6.3 电缆制作 ................................................................. 191 11.6.4 设备地址 ................................................................. 191 11.7 汇川 H3U 系列（Modbus TCP） .................................................. 192 11.7.1 设备类型 ................................................................. 192 11.7.2 参数设置 ................................................................. 192 11.7.3 电缆制作 ................................................................. 194 11.7.4 设备地址 ................................................................. 195 11.8 汇川 H5U 系列（Modbus TCP） .................................................. 196 11.8.1 设备类型 ................................................................. 196 11.8.2 参数设置 ................................................................. 196 11.8.3 电缆制作 ................................................................. 198 11.8.4 设备地址 ................................................................. 199 11.9 汇川 Easy 系列（RJ45） ....................................................... 200 11.9.1 设备类型 ................................................................. 200 11.9.2 参数设置 ................................................................. 200 11.9.3 电缆制作 ................................................................. 202 11.9.4 设备地址 ................................................................. 203 11.10 汇川 TAG 协议（H5U 系列/Easy 系列） ............................................ 204 11.10.1 设备类型 ................................................................. 204 11.10.2 参数设置 ................................................................. 204 11.10.3 电缆制作 ................................................................. 207 11.10.4 设备地址 ................................................................. 207 12 永宏PLC 连接说明 ................................................................. 208 12.1 永宏 MU/MA 系列 .............................................................. 208 12.1.1 设备类型 ................................................................. 208 12.1.2 参数设置 ................................................................. 209 12.1.3 电缆制作 ................................................................. 209 12.1.4 设备地址 ................................................................. 211 12.2 永宏 FB/FBS/B1/B1z 系列 ....................................................... 212 12.2.1 设备类型 ................................................................. 212 12.2.2 参数设置 ................................................................. 212 12.2.3 电缆制作 ................................................................. 213 12.2.4 设备地址 ................................................................. 214 12.3 永宏ModbusRTU ............................................................... 216 12.3.1 设备类型 ................................................................. 216 12.3.2 参数设置 ................................................................. 216 12.3.3 电缆制作 ................................................................. 217 12.3.4 设备地址 ................................................................. 219


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 vii 12.4 永宏ModbusTCP ............................................................... 220 12.4.1 设备类型 ................................................................. 220 12.4.2 参数设置 ................................................................. 220 12.4.3 电缆制作 ................................................................. 222 12.4.4 设备地址 ................................................................. 222 13 松下PLC 连接说明 ................................................................. 223 13.1 松下 FP0/FP1 系列 ............................................................ 223 13.1.1 设备类型 ................................................................. 223 13.1.2 参数设置 ................................................................. 223 13.1.3 电缆制作 ................................................................. 225 13.1.4 设备地址 ................................................................. 226 13.2 松下 FP-XH 系列 .............................................................. 228 13.2.1 设备类型 ................................................................. 228 13.2.2 参数设置 ................................................................. 228 13.2.3 电缆制作 ................................................................. 229 13.2.4 设备地址 ................................................................. 230 13.3 松下 FP 系列以太网 ........................................................... 231 13.3.1 设备类型 ................................................................. 231 13.3.2 参数设置 ................................................................. 231 13.3.3 电缆制作 ................................................................. 233 13.3.4 设备地址 ................................................................. 234 13.4 松下 FP 系列（Modbus TCP） ................................................... 235 13.4.1 设备类型 ................................................................. 235 13.4.2 参数设置 ................................................................. 235 13.4.3 电缆制作 ................................................................. 238 13.4.4 设备地址 ................................................................. 238 14 AB PLC 连接说明 .................................................................... 239 14.1 AB Micrologix/SLC 系列 ......................................................... 239 14.1.1 设备类型 ................................................................. 239 14.1.2 参数设置 ................................................................. 239 14.1.3 电缆制作 ................................................................. 242 14.1.4 设备地址 ................................................................. 242 15 光洋PLC 连接说明 ................................................................. 244 15.1 光洋 S 系列 .................................................................. 244 15.1.1 设备类型 ................................................................. 244 15.1.2 参数设置 ................................................................. 244 15.1.3 电缆制作 ................................................................. 246 15.1.4 设备地址 ................................................................. 247 15.2 光洋 Direct 系列 ............................................................. 248 15.2.1 设备类型 ................................................................. 248 15.2.2 参数设置 ................................................................. 248 15.2.3 电缆制作 ................................................................. 249 15.2.4 设备地址 ................................................................. 250 16 ABB PLC 连接说明 ................................................................... 251 16.1 ABB AC500 系列 ................................................................. 251 16.1.1 设备类型 ................................................................. 251


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 viii 16.1.2 参数设置 ................................................................. 251 16.1.3 电缆制作 ................................................................. 253 16.1.4 设备地址 ................................................................. 253 17 艾默生PLC 连接说明 ............................................................... 254 17.1 艾默生 EC20 系列 ............................................................. 254 17.1.1 设备类型 ................................................................. 254 17.1.2 参数设置 ................................................................. 254 17.1.3 电缆制作 ................................................................. 256 17.1.4 设备地址 ................................................................. 257 18 施耐德PLC 连接说明 ............................................................... 258 18.1 施耐德 Micro/Neza/Twido 系列 ................................................. 258 18.1.1 设备类型 ................................................................. 258 18.1.2 参数设置 ................................................................. 258 18.1.3 电缆制作 ................................................................. 261 18.1.4 设备地址 ................................................................. 261 19 海为PLC 连接说明 ................................................................. 262 19.1 海为Haiwell（Modbus RTU）系列................................................ 262 19.1.1 设备类型 ................................................................. 262 19.1.2 参数设置 ................................................................. 262 19.1.3 电缆制作 ................................................................. 263 19.1.4 设备地址 ................................................................. 264 19.2 海为以太网（Haiwellbus TCP）系列 ............................................. 265 19.2.1 设备类型 ................................................................. 265 19.2.2 参数设置 ................................................................. 265 19.2.3 电缆制作 ................................................................. 267 19.2.4 设备地址 ................................................................. 267 20 OPC UA 设备连接说明 ................................................................ 268 20.1 OPC UA Client——标签通讯 ...................................................... 268 20.1.1 设备类型 ................................................................. 268 20.1.2 参数设置 ................................................................. 268 20.1.3 电缆制作 ................................................................. 276 20.1.4 支持数据类型 ............................................................. 277 20.2 OPC UA Server——标签通讯 ...................................................... 278 20.2.1 设备类型 ................................................................. 278 20.2.2 参数设置 ................................................................. 278 20.2.3 性能指标 ................................................................. 282 20.2.4 补充说明： ............................................................... 282 20.2.5 电缆制作 ................................................................. 283 21 Codesys 系列PLC 连接说明 ........................................................... 284 21.1 CODESYS PLC 系列——MODBUS RTU/MODBUS TCP 协议 .................................. 284 21.1.1 设备类型 ................................................................. 284 21.1.2 MODBUS RTU 参数设置 ........................................................ 284 21.1.3 MODBUS TCP 参数设置 ........................................................ 285 21.1.4 电缆制作 ................................................................. 288 21.2 CODESYS PLC 系列——标签通讯 ................................................... 289


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 目录 ix 21.2.1 设备类型 ................................................................. 289 21.2.2 参数设置 ................................................................. 289 21.2.3 电缆制作 ................................................................. 295 21.2.4 支持数据类型 ............................................................. 295 22 禾川PLC 连接说明 ................................................................. 297 22.1 禾川HCR2_Modbus ............................................................. 297 22.1.1 设备类型 ................................................................. 297 22.1.2 参数设置 ................................................................. 297 22.1.3 电缆制作 ................................................................. 299 22.1.4 设备地址 ................................................................. 300 23 倍福PLC 连接说明 ................................................................. 301 23.1 倍福（AdsTCP） ............................................................... 301 23.1.1 设备类型 ................................................................. 301 23.1.2 参数设置 ................................................................. 301 23.1.3 电缆制作 ................................................................. 304 23.1.4 设备地址 ................................................................. 305 23.2 倍福（Ads Label） ............................................................ 306 23.2.1 设备类型 ................................................................. 306 23.2.2 参数设置 ................................................................. 306 23.2.3 电缆制作 ................................................................. 314 23.2.4 设备地址 ................................................................. 314 手册更新日志 ........................................................................... 315


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 1 1 触摸屏通讯说明 本章主要介绍触摸屏与其他设备通讯时注意点。 1.1 通讯接口及引脚定义 通讯接口配置一览表 系列名称 COM1 口 COM2 口 扩展 口 以太网 口 RS232 RS485 RS422 RS232 RS485 RS422 RS485 RJ45 TS2 系列 √ - - - √ - - -E TS3 系列 √ √ （-Z 无） - √ （-Z 无） √ √ （-Z 无） -M3 -E TS5 系列 √ （4 寸无） √ （4 寸无） - √ √ √ - √ TS5D 系 列 √ √ - √ √ √ - √*2  TS2/TS3 系列-E 型号配 1 个以太网口；TS5 系列标配 1 个以太网口；TS5D 系 列标配 2 个以太网口。  TS5 系列 4 寸型号只有 COM2 口。 下图以新版 TS3-700-E 的通讯接口为例指示说明（注： 老版 TS3 系列硬件有拨码开关） ： USB-A 口 COM2 口 COM1 口 USB-B 口 电源接口 RJ45 接口


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 2 1.1.1 COM1 通讯口 COM1 通讯口引脚定义 （TS2 系列、TS3-700-Z、TS3-1000-Z 无 RS485；TS5-400 系列无 COM1）： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232 通讯接收数据 3 TXD RS232 通讯发送数据 4 A RS485 通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485 通讯“﹣”信号 8 NC 空信号引脚端 9 NC 空信号引脚端 TS 系列人机界面 COM1 口不支持 RS422， 不能与三菱FX/FX3U/FX3G 系列 CPU 口 及其他 RS422 设备直接进行 RS422 通讯，如需与三菱 FX/FX3U/FX3G 系列 PLC 通 讯可以 PLC 加 232/485BD 板或使用三菱原装编程电缆。 （1） 新建工程， 在选择显示器型号后的下一页， 在 “COM1 口” 选项下， 通过下拉按键选择相应 的 PLC 品牌，如下： 12345 6789


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 3 在列表中选择对应的 PLC 型号，点击“新建设备”，自动弹出通信设置窗口，如下图： 可以手动修改设备名称，确认参数没问题后点击“确认”，即可添加1 条设备信息，单击“确 定”完成，如需控制多个设备，可依此步骤继续新增。 （2） 已编辑的工程， 点击 “文件/系统设置/设备/串口设备/下载口” 可查看或修改PLC 通讯参数， 如需更改 PLC 类型， 需要先右键已添加的设备将该删除， 然后重新选择需要的设备点击 “新 建设备” 。 建议不要直接切换PLC 类型， 若已切换PLC 类型， 请重新查看每个部件的地址、 站号。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 4 1.1.2 COM2 通讯口 COM2 通讯口引脚定义（TS2 系列、TS3-700-Z、TS3-1000-Z 只有 RS485）： 引脚号 定义 说明 1 TD+ RS422 通讯发送“﹢”信号 2 RXD RS232 通讯接收数据 3 TXD RS232 通讯发送数据 4 A RS485 通讯“﹢”信号 5 GND 信号地 6 TD- RS422 通讯发送“﹣”信号 7 B RS485 通讯“﹣”信号 8 RD- RS422 通讯接收“﹣”信 号 9 RD+ RS422 通讯接收“﹢”信号 实际应用时， 通讯电缆制作请参考第2 章， 通讯设备选择及修改请参考1.1.1 节 COM1 口参数设定。 1.1.3 COM3 通讯口 COM3 通讯口引脚定义（TS3-700-M3 的 COM3 硬件接线在 COM1 口 8A9B）： 引脚号 定义 说明 1 NC 空信号引脚端 2 RXD RS232 通讯接收数据（COM1） 3 TXD RS232 通讯发送数据（COM1） 4 A RS485 通讯 “﹢” 信号（COM1） 5 GND 信号地 6 NC 空信号引脚端 7 B RS485 通讯 “﹣” 信号（COM1） 8 A RS485 通讯 “﹢” 信号（COM3） 9 B RS485 通讯“-”信号（COM3） 显示器型号选择 TS3-700-M3 时，设备下才会出现 COM3，如下图： 12345 6789 12345 6789 RS422： 1、5、6、8、9


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 5 1.1.4 以太网通讯口 RJ45 以太网口引脚图如下： 引脚号 颜色 定义 说明 1 橙白 TXD+ 数据发送正端 2 橙 TXD- 数据发送负端 3 绿白 RXD+ 数据接收正端 4 蓝 - - 5 蓝白 - - 6 绿 RXD- 数据接收负端 7 棕白 - - 8 棕 - - TS2/TS3 系列仅-E 型号配有以太网口。 （1）新建工程，在“显示器”列表中选择所使用的触摸屏型号，注意要选带-E 型号： （2）下一步，在左侧串口列表中，选择“Net1”，在右侧型号列表中先点击下拉框，在下拉框中 选择需要连接的品牌，之后在型号列表中选择需要连接的 PLC 系列或型号，最后点击“新 建设备”，如下图所示步骤： 1 8


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 6 （3） 选择 “新建设备” 选项后， 会自动弹出通信设置窗口， 可在此窗口中配置通信参数， 设置设 备 IP 地址以及设备名称，如下图： （4）点击“设置本机 IP”按钮，为触摸屏设置通信所用 IP 地址，设置后点击“确定”退出。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 7  目前触摸屏 TS2/TS3 系列只能连接局域网，不支持广域网；TS5/TS5D 系列支 持广域网。  目前以太网协议支持协议可在 TouchWin Pro软件里查看， 其他协议在不断开发 中。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 8 1.2 通讯注意点 1.2.1 通讯驱动（协议）的选择 通讯前先选择相应的驱动（协议）再进行编程，可参考以下说明选择驱动（协议）： （1）在软件设备列表中直接可以选择该设备的品牌及系列（型号）； （2）如果列表中无此设备，查看该设备是否支持 Modbus RTU 协议或 Modbus ASCII 协议； （3）如果都不符合上述两种，可以选择通过软件中的 C 函数功能块，进行自由通讯。 当通过 C 函数功能块实现与下位机通讯时，Modbus 从设备（显示器为 Slave）这 个驱动 （协议） 是不可用的， 其他协议可以随意选择， 只要把通讯参数保持一致就 可以了。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 9 1.2.2 通讯线制作 信捷现有通讯电缆如下表，可直接订货。 PLC 电缆型号 备注 信捷 XVP 线（XP3-16） 台达 DVP 线 欧姆龙 CPM 线 三菱FX5U FX5U 线 三菱FX 系列 FX 线 西门子 S7-200（文本） 黑色 S7 线（触摸屏） 白色 施耐德 TwidoOP 线（文本） 黑色 TwidoTP 线（触摸屏） 白色 永宏 永宏线 LG LG 线 编程口通讯 Cnet 线 Cnet 口通讯 松下 松下线 光洋 SM 线 若上面表格中没有您所需要的通讯线， 请参照后面章节中的电缆制作， 自行制作通 讯电缆。 1.2.3 通讯参数设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 1 触摸屏通讯说明 10 波特率、数据位、校验位、停止位、站号要和 PLC 保持一致。其他参数如下表所述： 参数名称 说明 通信超时 用于设置通信超时的时间，例超时时间设为 100ms，则当触摸屏发出命 令，从机没有在 100ms 内返回数据，触摸屏就会判断为通信超时。 重复次数 默认为 3，触摸屏发送命令，从机没有应答（通讯超时）或者从机应答 错误（通讯错误），连续重复 3 次以后，触摸屏认为是通讯失败，继 续访问下一个参数。 延时时间 用于设置触摸屏发送前延时，默认为 0，即无延时。 间隔时间 指触摸屏发送指令后，从机应答数据的最大字符间隔时间，默认为0， 即根据系统和协议差异使用默认参数。 注：在从机响应数据符合协议规范的前提下，不建议随意修改。 最 大 读 取/ 写 入 字 数 用于设置每包通信时的数据长度。 当使用 Modbus 通信方式时，通过点击“通讯高级设置”可以进入高级通信参数设置，如下图： 参数名称 说明 仅多寄存器写 用于设置多寄存器写操作。 地址基数 用于设置地址的起始值；有 0 和 1 两个选项，默认为 0，即地址不进行偏 移，当前软件版本暂无作用。 功能码校验 选择是否校验功能码，若选择校验功能码，则需对后面的校验数据字节序 进行设置，选择适合当前设备通信的校验顺序。 高/低字节 当数据监控与设备数值不一致时，观察是否是高低字不对的原因，可在此 处设置适合当前设备的正确顺序。 一般对于 Modbus 协议通讯，出现通讯不流畅时，可放置通讯标志位，查看通讯异常原因，画面 中放置 4 个数据显示框，地址分别为： COM1 口通讯标志位：SPSW44 ~ SPSW46 COM2 口通讯标志位：SPSW48 ~ SPSW50 对应含义为：通讯成功次数、通讯出错次数、通讯超时次数。 正常通讯时“通讯成功次数”一直累加，其他 3 个都为 0。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 11 2 信捷 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与 PLC 等外部通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 2.1 信捷XC 系列 2.1.1 设备类型 系列名 CPU 单 元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 XC XC1 XC2 XC3 XC5 XCC XCM CPU 直接连接 RS232 图 1 或图 2 信捷 XC 系列 RS485 图 3 XC-COM-BD 串行通讯扩展板 RS232 图 4 RS485 图 5 2.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 信捷 XC 系列 信捷 XC 系列/Modbus RTU（显示器为 Master） 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 4800/9600/19200/38400/57600/115200 站号 1 0~255


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 13 2.1.3 电缆制作 1、XC 系列PLC CPU 单元（RS232 端口） （图 1） （图 2） 2、XC 系列PLC CPU 单元（RS485 端口） （图 3）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 14 3、通讯扩展板XC-COM-BD（RS232） （图 4） 4、通讯扩展板XC-RS485-BD（RS485） （图 5） 2.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~731 Bit 输入 Y 0~731 Bit 输出 M 0~7999 Bit 内部辅助继电器 S 0~1023 Bit 内部辅助状态继电器 M8XXX 0~767 Bit 特殊辅助继电器 T 0~639 Bit 定时器 C 0~639 Bit 计数器 D 0~7999 Word/DWord 数据寄存器 TD 0~639 Word/DWord 定时器 CD 0~639 Word/DWord 计数器 D8XXX 0~2047 Word/DWord 特殊数据寄存器 FD 0~1535 Word/DWord FlashROM 寄存器 FD8XXX 0~2047 Word/DWord 特殊 FlashROM 寄存器 ED 0~36862 Word/DWord 扩展数据寄存器 DM 0~7984 Word 作为数据寄存器用 DX 0~528 Word 作为数据寄存器用 DY 0~528 Word 作为数据寄存器用 DS 0~1008 Word 作为数据寄存器用 DM8XXX 0~496 Word 作为数据寄存器用 DT 0~603 Word 作为数据寄存器用 DC 0~619 Word 作为数据寄存器用 ID 0~9999 Word/DWord 模拟量输入 QD 0~9999 Word/DWord 模拟量输出


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 15 2.2 信捷XD/XL/XG 系列 2.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 XD/XL/XG XD/XDM/XDH /XDC/XL/XG CPU 直 接连接 RS232 图 1 或图 2 信捷 XD/XE 系列 RS485 图 3 2.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 信捷 XD/XL/XG 系列 信捷 XD/XL/XG 系列（Modbus RTU） 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 4800/9600/19200/38400/57600/115200 站号 1 0~255 TouchWin Pro 中 PLC 协议选择信捷 XD/XE 系列（Modbus RTU）： 2、PLC 设置 信捷 XD/XE 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 16 2.2.3 全局变量标签 TouchWin Pro 中 PLC 协议选择信捷 XD/XE 系列（Modbus RTU）后“新建设备”，再点“导入 标签”，选择 PLC 导出的全局变量标签文件导入： 画面里放置数值元件，点“设置”，勾选“用户自定义标签”，再选择地址类型：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 17 导入后的标签可在菜单栏“工具”-“地址标签库”里查看： “系统设置”里重复导入标签默认覆盖导入，“地址标签库”里重复导入标签会弹提示框： 选“是”会全部覆盖名称重复标签，选“否”不导入，选“取消”关闭提示框。 1、在“系统设置”-“设备”界面导入标签：根据标签名称作为唯一 ID 号进行导 入覆盖，如与已添加的标签有名称重复，默认覆盖重复名称标签。 2、在“地址标签库”界面：导入标签格式只支持.xlsx，可以先导出 xlsx 模板，添 加后再导入。 3、在自定义标签库内进行导入覆盖操作，不可跨数据类型导入：位、字、字符 串，三种不支持混合导入，否则进行相应的提示，“XX、XX、XX、XX、XX 等行 导入数据类型和原数据类型不符，请重新确认”。显示最新的 5 行异常信息，也可 以直接在自定义标签库内进行相同数据类型修改进行全工程同步。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 18 2.2.4 电缆制作 1、XD/XE 系列PLC CPU 单元（RS232 端口） （图 1） （图 2） XP3-16 下载程序必须使用图 2（XVP 线）所示通讯线。 2、XD/XE 系列PLC CPU 单元（RS485 端口） （图 3） 2.2.5 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~30077 Bit 输入 X1 xxxx 0~1777 Bit 扩展模块输入


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 19 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X2 xxxx 0~177 Bit 扩展 BD 板输入 X3XXXX 0~77 Bit 左扩展模块输入 Y 0~30077 Bit 输出 Y1 xxxx 0~1777 Bit 右扩展模块输出 Y2 xxxx 0~277 Bit 右扩展 BD 板输出（一体机） Y3XXXX 0~77 Bit 左扩展模块输出 M 0~699999 Bit 内部辅助继电器 S 0~79999 Bit 状态继电器 SM 0~49999 Bit 特殊状态继电器 T 0~49999 Bit 定时器 C 0~49999 Bit 计数器 ET 0~127 Bit 定时器，精确定时 SE 0~31 Bit 顺序功能块 W AIT指令专用线圈 HM 0~47999 Bit 内部继电器，断电保持 HS 0~3999 Bit 流程，断电保持 HT 0~7999 Bit 辅助继电器，断电保持 HC 0~7999 Bit 计数器，断电保持 HSC 0~39 Bit 计数器，高速计数 D 0~69999 Word/DWord 数据寄存器 ID 0~30099 Word/DWord 模拟量输入 ID1xxxx 0~1599 Word/DWord 扩展模块模拟量输入 ID2xxxx 0~199 Word/DWord 扩展 BD 板模拟量输入 ID3XXXX 0~99 Word/DWord 扩展 ED 板模拟量输入 QD 0~30099 Word/DWord 模拟量输出 QD1xxxx 0~1599 Word/DWord 扩展模块模拟量输出 QD2xxxx 0~199 Word/DWord 扩展 BD 板模拟量输出 QD3XXXX 0~99 Word/DWord 扩展 ED 板模拟量输出 SD 0~49999 Word/DWord 数据寄存器，特殊用 TD 0~49999 Word/DWord 定时器计时值 CD 0~49999 Word/DWord 计数器计数值 ETD 0~39 Word/DWord 定时器计时值，精确定时 HD 0~24999 Word/DWord 数据寄存器 HSD 0~1023 Word/DWord 数据寄存器，断电保持 HTD 0~7999 Word/DWord 定时器计时值，断电保持 HCD 0~7999 Word/DWord 计数器计数值，断电保持 HSCD 0~39 Word/DWord 计数器计数值，高速计数 FD 0~8192 Word/DWord FlashROM 寄存器 SFD 0~9999 Word/DWord FlashROM 寄存器，特殊用 FS 0~299 Word/DWord 特殊保密寄存器 DM 0~700000 Word 作为数据寄存器用 DX 0~30077 Word 作为数据寄存器用 DX1xxxx 0~1777 Word 作为数据寄存器用，扩展模块 DX2xxxx 0~177 Word 作为数据寄存器用，扩展 BD 板 DX3XXXX 0~77 Word 作为数据寄存器用，扩展 ED 板 DY 0~30077 Word 作为数据寄存器用 DY1xxxx 0~1777 Word 作为数据寄存器用，扩展模块 DY2xxxx 0~177 Word 作为数据寄存器用，扩展 BD 板


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 20 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 DY3XXXX 0~77 Word 作为数据寄存器用，扩展 ED 板 DS 0~79999 Word 作为数据寄存器用 DSM 0~49999 Word 作为数据寄存器用，特殊功能 DT 0~49999 Word 作为数据寄存器用 DC 0~49999 Word 作为数据寄存器用 DET 0~39 Word 作为数据寄存器用，精确定时 DSE 0~999 Word 作为数据寄存器用，顺序功能块 W AIT指令专用 DHM 0~47999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHS 0~3999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHT 0~7999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHC 0~7999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHSC 0~39 Word 作为数据寄存器用，高速计数


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 21 2.3 信捷XD/XL/XG 系列（Modbus TCP） 2.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 XD 系列 XL 系列 XG 系列 XD3E XD5E XL5E XGE CPU 直连 RJ45 图 1 或图 2 信捷 XD/XL/XG 系列 （Modbus TCP） 通讯模块 T-BOX 2.3.2 参数设置 以 XDE 系列 PLC 为例，说明信捷 XD/XL/XG 系列（Modbus TCP）协议设备通讯设置。 1、PLC 软件设置 配置 PLC 以太网参数有两种方法：通过 PLC 软件直接配置和使用串口配置工具 config 来配置， 两处配置相互关联，只要用其中一种方法就好。 方法一：将 PLC 连上电脑，打开 PLC 编程软件，打开软件左侧工程栏中PLC 配置，双击下面的 “以太网口”，在弹出的配置窗口中手动设置一下 PLC 的以太网参数，设置完成后点击“写入 PLC”： 参数写入后需要重启 PLC 才生效。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 22 方法二：将 PLC 连上电脑，首先将 PLC 和 config 工具建立连接，打开 config 串口配置工具，点 击配置—查找设备—XNet 查找： 在弹出的窗口中将电脑的端口号设置一下（可以在电脑设备管理器—端口中查看）： 成功查找到 PLC 后，会自动返回到 config 刚打开时的界面；若有报错信息弹出，说明查找 PLC 失败，此时可以检查 PLC 和电脑是否正常连接，重复上述查找操作，直到没有报错信息。 成功连接 PLC 后，点击配置—单机设备—以太网口： 在弹出的窗口中设置一下 PLC 的以太网参数 （IP 地址、 子网掩码、 默认网关） ， 此处以太网口默 认 9，不要修改。设置完成后点击“写入”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 23 参数写入后 PLC 需要重新上电才生效。 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 的 IP 为 192.168.6.6，自身设备可设为 192.168.6.10； （2） 点击下拉按钮， 在品牌列表中选择 “信捷” ， 鼠标单击选择 “信捷XD/XL/XG 系列 （Modbus TCP）”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备 IP 等通 信参数， 此IP 地址为信捷 PLC 的 IP 地址， 端口号为默认502， 不可修改； 设置完成后点击 “确认”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 24 （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4） 设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“信捷 XD 系列”： 2.3.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 25 2.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~77777777 Bit 输入 X1 xxxx 0~77777777 Bit 扩展模块输入 X2 xxxx 0~77777777 Bit 扩展 BD 板输入 X3XXXX 0~77 Bit 扩展 ED 板输入 Y 0~77777777 Bit 输出 Y1 xxxx 0~77777777 Bit 扩展模块输出 Y2 xxxx 0~77777777 Bit 扩展 BD 板输出 Y3XXXX 0~77 Bit 扩展 ED 板输出 M 0~99999999 Bit 内部辅助继电器 S 0~99999999 Bit 状态继电器 SM 0~99999999 Bit 特殊状态继电器 T 0~99999999 Bit 定时器 C 0~99999999 Bit 计数器 ET 0~99999999 Bit 定时器，精确定时 SE 0~99999999 Bit 顺序功能块 W AIT指令专用线圈 HM 0~99999999 Bit 内部继电器，断电保持 HS 0~99999999 Bit 流程，断电保持 HT 0~99999999 Bit 辅助继电器，断电保持 HC 0~99999999 Bit 计数器，断电保持 HSC 0~99999999 Bit 计数器，高速计数 D 0~99999999 Word//DWord 数据寄存器 ID 0~99999999 Word//DWord 模拟量输入 ID1xxxx 0~99999999 Word//DWord 扩展模块模拟量输入 ID2xxxx 0~99999999 Word//DWord 扩展 BD 板模拟量输入 ID3XXXX 0~99 Word//DWord 扩展 ED 板模拟量输 QD 0~99999999 Word//DWord 模拟量输出 QD1xxxx 0~99999999 Word//DWord 扩展模块模拟量输出 QD2xxxx 0~99999999 Word//DWord 扩展 BD 板模拟量输出 QD3XXXX 0~99 Word//DWord 扩展 ED 板模拟量输 SD 0~99999999 Word//DWord 数据寄存器，特殊用 TD 0~99999999 Word//DWord 定时器计时值 CD 0~99999999 Word//DWord 计数器计数值 ETD 0~99999999 Word//DWord 定时器计时值，精确定时 HD 0~99999999 Word//DWord 数据寄存器 HSD 0~99999999 Word//DWord 数据寄存器，断电保持 HTD 0~99999999 Word//DWord 定时器计时值，断电保持 HCD 0~99999999 Word//DWord 计数器计数值，断电保持 HSCD 0~99999999 Word//DWord 计数器计数值，高速计数 FD 0~99999999 Word//DWord FlashROM 寄存器 SFD 0~99999999 Word//DWord FlashROM 寄存器，特殊用 FS 0~99999999 Word//DWord 特殊保密寄存器 DM 0~99999999 Word 作为数据寄存器用 DX 0~77777777 Word 作为数据寄存器用 DX1xxxx 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展模块


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 26 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 DX2xxxx 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展 BD 板 DX3XXXX 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展 ED 板 DY 0~77777777 Word 作为数据寄存器用 DY1xxxx 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展模块 DY2xxxx 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展 BD 板 DY3XXXX 0~77777777 Word 作为数据寄存器用，扩展 ED 板 DS 0~99999999 Word 作为数据寄存器用 DSM 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，特殊功能 DT 0~99999999 Word 作为数据寄存器用 DC 0~99999999 Word 作为数据寄存器用 DET 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，精确定时 DSE 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，顺序功能块 W AIT指令 专用 DHM 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHS 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHT 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHC 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，断电保持 DHSC 0~99999999 Word 作为数据寄存器用，高速计数


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 27 2.4 信捷XS 系列（CodeSys）—标签通讯 2.4.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 XS 系列 XS3/XSDH XSLH/XSA CPU 直连 RJ45 图 1 或图 2 信捷 XS 系列 （Codesys） 2.4.2 参数设置 以 XSDH 系列 PLC 为例，使用信捷 XS Studio 软件说明信捷 XS 系列（Codesys）协议设备通讯 设置。 1、PLC 软件变量创建与标签导出 （1） 打开XS Studio 软件新建工程， 选择标准工程， 并选择XSDH-60A32 机型， 选择完成后点击 确定，此处注意文件存储位置，后期 xml 文件生成在此文件夹下；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 28 （2）在 P LC 中添加变量，以新建 POU 添加变量为例：右击 Application--添加对象-POU； （3） 此处以在POU 中添加变量创建 BOOL 型变量 aa, INT 型变量 bb 为例， 当前支持数据类型见 2.4.4，创建完成后点击编译；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 31 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 的 IP 为 192.168.6.6，自身设备可设为 192.168.6.2； （2） 点击下拉按钮， 在品牌列表中选择 “信捷” ， 鼠标单击选择 “信捷XS 系列 （CodeSys）”， 然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备 IP 等通信参数，此 IP 地址为信捷 PLC 的 IP 地址，设置完成后点击“确认”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 32 项目 说明 通讯协议 TCP/IP：基于 TCP 通讯； UDP/IP：基于 UDP 通信； 默认使用 TCP 模式，可靠性更高；当对速度要求较高时，可切换为 UDP 模式 优化方案 普通模式：单通道模式，读优先级高于写； 写优化：单通道模式，写优先级高于读； 双通道模式：占用两组通道，读写独立优先级； 默认为普通模式，当对通信速度有特殊需求时，可设置； 当一机多屏时， 请注意配合PLC 分配通道。 具体可在PLC 端（PLCshell 中输入 channelinfo）查看通道配置情况。 （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4）点击导入标签，选择标签创建时所在文件夹，并选择相应标签，弹出成功导入xx 个标签窗 口，点击关闭： （5）点击确定设置完成后，单击“确认”， 结束设置，进入画面编辑界面； 在画面放置一个数值 输入部件，在设备下拉条中，选择相应的设备“信捷 XS 系列(CodeSys)”；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 33 （6）点击地址，弹出弹窗，选择相对应标签变量，同时在图中 4 的位置支持标签搜索功能； （7）标签的查找与删除，在库-地址标签库-设备标签中可查找与删除相对应标签。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 2 信捷 PLC 连接说明 34 2.4.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 2.4.4 支持数据类型 标准数据类型 数据大类 数据类型 关键字 位数 说明 布尔 布尔 BOOL 1 整型 字节 BYTE 8 字 WORD 16 双字 DWORD 32 长字 LWORD 64 短整型 SINT 8 无符号短整型 USINT 8 整型 INT 16 无符号整型 UINT 16 双整型 DINT 32 无符号双整型 UDINT 32 长整型 LINT 64 实数 实数 REAL 32 长实数 LREAL 64 字符串 字符串 STRING 8*N ASCII 解码 新增支持字取位以及组帧。 标准扩展数据类型 数据大类 数据类型 关键字 位数 说明 字符串 宽字节字符串 WSTRING 16*(N+1) Unicode 解码


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 36 3 西门子 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与西门子 PLC 外部通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 3.1 西门子S7-200 系列 3.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 S7-200 系列 CPU212 CPU221 CPU222 CPU224 CPU226 CPU 单元直接连接 RS485 图 1 西门子 S7-200 系列 S7-200smart smart 系列 3.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 西门子 S7-200 系列 无 通讯口类型 RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 9600/19200/187500 站号 2 必须采用推荐的设置 西门子 S7-200 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 37 2、S7-200 软件设置 S7-200 通讯注意事项：  西门子的寄存器结构：VB 占 8 位，VW 占 16 位，VD 占 32 位；  其地址空间是重叠的，VW 必须以偶数开始既能够被 2 整除， 例如：VW0、VW2、VW4……， VD 必须是 4 的倍数，例如：VD0、VD4、VD8……；  数据块 PSW 单字VW 单字操作，由于高低字节的辨别问题会造成接收的数据错位，建议 使用寄存器复制功能；  数据块传送 PSW 单字VD 双字，单位不一致，不允许这样去传送，建议使用寄存器复制。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 38 3.1.3 电缆制作 HMI 与S7-200 通讯采用RS485 接线方式： （图 1） 3.1.4 设备地址 SIMATIC S7-200 系列 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 VB 0~9999 Byte 变量字节数据寄存器 VW 0~9999 Word 变量字数据寄存器 VD 0~9999 DWord 变量双字数据寄存器 IB 0~15 Byte 外部输入字节映象寄存器 IW 0~15 Word 外部输入字映象寄存器 ID 0~15 DWord 外部输入双字映象寄存器 QB 0~15 Byte 外部输出字节映象寄存器 QW 0~15 Word 外部输出字映象寄存器 QD 0~15 DWord 外部输出双字映象寄存器 MB 0~31 Byte 内部辅助字节寄存器 MW 0~31 Word 内部辅助字寄存器 MD 0~31 DWord 内部辅助双字寄存器 SMB 0~299 Byte 内部特殊辅助字节寄存器 SMW 0~299 Word 内部特殊辅助字寄存器 SMD 0~299 DWord 内部特殊辅助双字寄存器 SB 0~31 Byte 特殊辅助字节寄存器 SW 0~31 Word 特殊辅助字寄存器 SD 0~31 DWord 特殊辅助双字寄存器 T 0~255 Word 作为寄存器使用 C 0~255 Word 作为寄存器使用 M 0.0~31.7 Bit 位寄存器 V 0.0~9999.7 Bit 变量寄存器 I 0.0~15.7 Bit 输入 Q 0.0~15.7 Bit 输出 SM 0.0~299.7 Bit 特殊顺控继电器 S 0.0~31.7 Bit 顺控继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 西门子 VB/VW/VD 为选择 V 地址后更改数据类型选择对应数据类型。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 39 3.2 西门子 S7-200 Smart 系列以太网 3.2.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 S7-200 smart RJ45 图 1 或图 2 西门子 S7-200 Smart 系列 3.2.2 参数设置 1、PLC 设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 40 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 41 （2） 点击下拉按钮， 在品牌列表中选择 “西门子” ， 鼠标单击选择 “西门子S7-200 Smart 系列” ， 然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备IP 等通信参数，此 IP 地址为 S7-200 smart 的 IP 地址， 本例中 “西门子S7-200 smart”IP 地址为 “192.168.0.1”， 端口号固定为 102，不可修改；设置完成后点击“确认”： （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4） 设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 S7-200 Smart 系列”： 西门子 S7-200 smart 不存在站号问题，只要 IP 地址正确就可以了，所以屏和 PLC 之间可以实现 多屏一机、一屏多机和多屏多机的多重组网。 3.2.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 42 3.2.4 设备地址 西门子S7-200smart 系列 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 VB 0~9999 Byte 变量字节数据寄存器 VW 0~9999 Word 变量字数据寄存器 VD 0~9999 DWord 变量双字数据寄存器 IB 0~15 Byte 外部输入字节映象寄存器 IW 0~15 Word 外部输入字映象寄存器 ID 0~15 DWord 外部输入双字映象寄存器 QB 0~15 Byte 外部输出字节映象寄存器 QW 0~15 Word 外部输出字映象寄存器 QD 0~15 DWord 外部输出双字映象寄存器 MB 0~31 Byte 内部辅助字节寄存器 MW 0~31 Word 内部辅助字寄存器 MD 0~31 DWord 内部辅助双字寄存器 SMB 0~299 Byte 内部特殊辅助字节寄存器 SMW 0~299 Word 内部特殊辅助字寄存器 SMD 0~299 DWord 内部特殊辅助双字寄存器 SB 0~31 Byte 特殊辅助字节寄存器 SW 0~31 Word 特殊辅助字寄存器 SD 0~31 DWord 特殊辅助双字寄存器 T 0~255 Word 作为寄存器使用 C 0~255 Word 作为寄存器使用 M 0.0~31.7 Bit 位寄存器 V 0.0~9999.7 Bit 变量寄存器 I 0.0~15.7 Bit 输入 Q 0.0~15.7 Bit 输出 SM 0.0~299.7 Bit 特殊顺控继电器 S 0.0~31.7 Bit 顺控继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 西门子 VB/VW/VD 为选择 V 地址后更改数据类型选择对应数据类型。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 43 3.3 西门子 S7-300 系列 以太网 3.3.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 S7-300 RJ45 图 1 或图 2 西门子 S7-300 系列以太网 3.3.2 参数设置 1、PLC 设置 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 44 （2）点击下拉按钮，在品牌列表中选择“西门子”，鼠标单击选择“西门子 S7-300 系列 以太 网”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备IP 等通信参 数，此 IP 地址为 S7-300 的 IP 地址，本例中“西门子 S7-300”IP 地址为“192.168.0.5”， 端口号固定为 102，不可修改；设置完成后点击“确认”： （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4） 设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 S7-300 系列 以太网”： 西门子 S7-300 不存在站号问题，只要 IP 地址正确就可以了，所以屏和 PLC 之间可以实现多屏 一机、一屏多机和多屏多机的多重组网。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 45 3.3.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 3.3.4 设备地址 西门子S7-300 系列 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 VB 0~9999 Byte 变量字节数据寄存器 VW 0~9999 Word 变量字数据寄存器 VD 0~9999 DWord 变量双字数据寄存器 IB 0~15 Byte 外部输入字节映象寄存器 IW 0~15 Word 外部输入字映象寄存器 ID 0~15 DWord 外部输入双字映象寄存器 QB 0~15 Byte 外部输出字节映象寄存器 QW 0~15 Word 外部输出字映象寄存器 QD 0~15 DWord 外部输出双字映象寄存器 MB 0~31 Byte 内部辅助字节寄存器 MW 0~31 Word 内部辅助字寄存器 MD 0~31 DWord 内部辅助双字寄存器 SMB 0~299 Byte 内部特殊辅助字节寄存器 SMW 0~299 Word 内部特殊辅助字寄存器 SMD 0~299 DWord 内部特殊辅助双字寄存器 SB 0~31 Byte 特殊辅助字节寄存器 SW 0~31 Word 特殊辅助字寄存器 SD 0~31 DWord 特殊辅助双字寄存器 T 0~255 Word 作为寄存器使用 C 0~255 Word 作为寄存器使用 M 0.0~31.7 Bit 位寄存器 V 0.0~9999.7 Bit 变量寄存器 I 0.0~15.7 Bit 输入 Q 0.0~15.7 Bit 输出 SM 0.0~299.7 Bit 特殊顺控继电器 S 0.0~31.7 Bit 顺控继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 46 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 西门子 VB/VW/VD 为选择 V 地址后更改数据类型选择对应数据类型。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 47 3.4 西门子 S7-1200/1500 系列以太网 3.4.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 S7-1200 RJ45 图 1 或图 2 西门子 S7-1200/1500 系列 S7-1500 3.4.2 参数设置 3.4.2.1 S7-1200 通讯设置 以西门子 S7-1200 CPU1211C 6ES7 211-1BD30-0XB0 为例，说明 S7-1200 通讯设置。 1、PLC 软件设置 （1）打开项目-设备和网络-常规-以太网地址界面，设置 PLC IP 地址： （2）PLC DB、M 必须先在 PLC 中定义才可以使用，定义步骤：选中项目-程序块-添加新块，选 择数据块（DB），选择类型为全局 D。 （3）B，不勾选“仅符号访问”，DB 编号可选择自动递增或手动设置，如下图所示：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 48 （4）选中项目-程序块-数据块，可以定义所选数据块内的可操作地址，如下图所示： （5）数据块默认有“优化的块访问”，需要将此选项取消勾选，操作方法：选中项目-程序块-数 据块，单机鼠标右键，选择“属性”： 在弹出的窗口中选择属性，将“优化的块访问”这一项取消勾选： 如果勾选了“优化的块访问”，会出现定义的 DB 块有的能通讯上，有的通讯不 上。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 49 西门子编程软件 STEP Basic V12 及以上版本，连接机制添加了是否允许通讯访 问，可以通过下面的方法解除通讯保护： ① 在项目树选中编程所用 PLC，单击鼠标右键，选择“属性”： ② 系统会打开如下图所示窗口， 选择保护， 勾选连接机制下的 “允许从远程软件 （PLC、HMI、 OPC、…）使用 PUT/GET 通讯访问”，设置完成后随程序下载到 PLC。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 51 （2）常规下面属性设置勾选可从 OPC UA 访问 DB。 （3）常规下面防护与安全设置连接机制勾选来自远程对象的PUT/GET 通讯访问。 （4）常规下面防护与安全设置访问级别勾选 HMI 访问权限。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 52 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； （2） 点击下拉按钮， 在品牌列表中选择 “西门子” ， 鼠标单击选择 “西门子 S7-1200/1500 系列” ， 然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备IP 等通信参数，此 IP 地址为 S7-1200 的 IP 地址，本例中“西门子 S7-1200”IP 地址为“192.168.0.30”，端口 号固定为 102，不可修改；设置完成后点击“确认”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 53 （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4） 设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 S7-1200/1500 系列”： 西门子 S7-1200 不存在站号问题，只要 IP 地址正确就可以了，所以屏和 PLC 之间可以实现多屏 一机、一屏多机和多屏多机的多重组网。  DB、M 必须先在 PLC 中定义后才可以使用，否则会通讯不了；  通讯成功时，S7-1200 上的 RX/TX 灯应为常亮状态 ，闪烁说明正在寻找网 络。 3.4.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 3.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 I 0~9999 Byte/Word/DWord 输入寄存器 Q 0~9999 Byte/Word/DWord 输出寄存器 M 0~9999 Byte/Word/DWord 内部辅助寄存器 DB0~DB20 0~9999 Byte/Word/DWord 数据寄存器 I 0.0~9999.7 Bit 输入 Q 0.0~9999.7 Bit 输出 M 0.0~9999.7 Bit 辅助继电器 DB0~DB19999 0.0~9999.7 Bit 辅助继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 54 3.5 西门子 LOGO（Modbus TCP） 3.5.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 LOGO RJ45 图 1 或图 2 西门子 LOGO（Modbus TCP） 3.5.2 参数设置 以西门子 LOGO! 24CEo 6ED1 052-2CC08-0BA1 为例，说明 LOGO 通讯设置。 1、PLC 软件设置 （1）打开基本设置，设置 PLC IP 地址： 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 55 （2） 点击下拉按钮， 在品牌列表中选择 “西门子” ， 鼠标单击选择 “西门子 LOGO（Modbus TCP） ” ， 然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗口中设置设备名称和设备IP 等通信参数，此 IP 地址为西门子 LOGO 的 IP 地址，本例中“西门子 LOGO”IP 地址为“192.168.0.30”， 端口号固定为 502，不可修改；设置完成后点击“确认”： （3） 勾选 “通讯状态寄存器” ，PSW 默认设为 100，则PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态寄存器客户可以自行设置； （4） 设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 LOGO（Modbus TCP）”： 3.5.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 3 西门子 PLC 连接说明 56 3.5.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 AI 0~8 Word 输入寄存器 AQ 0~8 Word 输出寄存器 AW 0~425 Word 内部辅助寄存器 AM 0~64 Word 数据寄存器 I 0~24 Bit 输入 Q 0~20 Bit 输出 M 0~64 Bit 辅助继电器 V 0~6808 Bit 辅助继电器 西门子 VB/VW/VD 为选择 V 地址后更改数据类型选择对应数据类型。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 57 4 Modbus 设备连接说明 本章主要介绍触摸屏与 Modbus 通用外部通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 4.1 Modbus RTU（Master） 4.1.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 支持 Modbus RTU 协议的设备 RS485 图 1 Modbus RTU（显示器为 Master） RS232 图 2 RS422 图 3 4.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 Modbus RTU （显示器为 Master） 无 通讯口类型 RS485 RS485/RS232/RS422 数据位 8 停止位 1 1/2 校验 偶校验 偶校验/奇校验/无校验 波特率 9600 4800/38400/9600/115200/19200/187500 站号 1 0~255 Modbus RTU（显示器为 Master）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 58 当使用 Modbus 通信方式时，通过点击“通讯高级设置”可以进入高级通信参数设置，如下图： 参数名称 说明 仅多寄存器写 用于设置多寄存器写操作。 地址基数 当前软件版本暂无作用 功能码校验 选择是否校验功能码，若选择校验功能码，则需对后面的校验数据字节序 进行设置，选择适合当前设备通信的校验顺序。 高/低字节 当数据监控与设备数值不一致时，观察是否是高低字不对的原因，可在此 处设置适合当前设备的正确顺序。 一般对于 Modbus 协议通讯，出现通讯不流畅时，可放置通讯标志位，查看通讯异常原因，画面 中放置 4 个数据显示框，地址分别为： COM1 口通讯标志位：SPSW44 ~ SPSW46 COM2 口通讯标志位：SPSW48 ~ SPSW50 对应含义为：通讯成功次数、通讯出错次数、通讯超时次数。 正常通讯时“通讯成功次数”一直累加，其他 3 个都为 0。  Modbus RTU 协议支持广播功能，站号为 0；  在触摸屏中使用广播功能：由于广播功能只发送不返回命令，因此在触摸屏中 只能使用“功能键”、“功能域”或“函数功能块”向外部设备发送命令，而 且被操作的对象必须是可写且不需要返回命令的元件，如“置位线圈”、“设 定数据”、“复位线圈”等。 2、PLC 设置 软件中选择 Modbus RTU（Slave）协议。 4.1.3 电缆制作 1、RS485 通讯线 （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 59 2、RS232 通讯线 （图 2） 3、RS422 通讯线 （图 3） 4.1.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 说明 0x 0~65535 Bit R/W 输入输出/内部线圈 1x 0~65535 Bit R 输入输出/内部线圈 4x 0.00~65535.15 Bit R/W 输入输出/内部线圈 4x 0~65535 Word/Dword R/W 数据寄存器 3x 0~65535 Word/Dword R 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 60 4.2 Modbus ASCII（Master） 4.2.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 支持 Modbus ASCII 协 议的设备 RS485 图 1 Modbus ASCII（显示器为 Master） RS232 图 2 RS422 图 3 4.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 Modbus ASCII（显示器 为 Master） 无 通讯口类型 RS485 RS485/RS232/RS422 数据位 7 停止位 1 1/2 校验 偶校验 偶校验/奇校验/无校验 波特率 9600 4800/38400/9600/115200/19200/187500 站号 1 0~255 Modbus ASCII（显示器为 Master）协议默认通讯参数： 2、PLC 设置 软件中选择 Modbus ASCII（Slave）协议。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 61 4.2.3 电缆制作 1、RS485 通讯线 （图 1） 2、RS232 通讯线 （图 2） 3、RS422 通讯线 （图 3） 4.2.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 说明 0x 0~65535 Bit R/W 输入输出/内部线圈 1x 0~65535 Bit R 输入输出/内部线圈 4x 0~65535 Word/Dword R/W 数据寄存器 3x 0~65535 Word/Dword R 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 62 4.3 Modbus RTU (Slave) 4.3.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 支持 Modbus 协议的设备 RS485 图 1 Modbus 从设备（显示器为 Slave） RS232 图 2 RS422 图 3 4.3.2 参数设置 HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 Modbus 从设备 （显示器为 Slave） 无 通讯口类型 RS485 RS485/RS232/RS422 数据位 8 7/8 停止位 1 1/2 校验 偶校验 偶校验/奇校验/无校验 波特率 9600 4800/38400/9600/115200/19200/187500 站号 1 0~255 Modbus 从设备（显示器为 Slave）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 63 4.3.3 电缆制作 1、RS485 通讯线 （图 1） 2、RS232 通讯线 （图 2） 3、RS422 通讯线 （图 3） 4.3.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 Modbus 地址 PSB 0~9999 Bit R/W 0~9999 PSW 0.00~9999.15 Bit R/W 0.00~9999.15 PFW 0.00~55535.15 Bit R/W 10000.00~65535.15 PSW 0~9999 Word/Dword R/W 0~9999 PFW 0~55535 Word/Dword R/W 10000~65535


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 64 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 Modbus 地址 PSB 0~9999 Bit R/W 0~9999 a．触摸屏内部对象有 PSB、PSW、PFW 对象类型 注释 PSB 表示位对象 PSW 表示非停电保持字对象 PFW 表示停电保持字对象 b．各机型可使用的内部对象的范围 PSB、PSW、PFW 数据个数及范围可通过“文件/系统设置/显示器/参数设置”进行修改。 c．触摸屏内部特殊地址使用 SPSW、SPFW、SPSB 是作为系统特殊功能使用，不参与通信。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 65 4.4 Modbus TCP（Master） 4.4.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中PLC 型号选项 支持 Modbus TCP 协议的 以太网口通讯设备 RJ45 图 1 或图 2 Modbus TCP 设备（显示器为 Master） （不支持下位机站点号为 0 的设备） 4.4.2 参数设置 以信捷 XD5E 为例，说明 Modbus TCP 设备通讯设置： 1、PLC 软件设置 将 PLC 连上电脑，打开 PLC 编程软件，打开软件左侧工程栏中 PLC 配置，双击下面的“以太网 口”，在弹出的配置窗口中手动设置一下 PLC 的以太网参数，设置完成后点击“写入 PLC”： 参数写入后需要重启 PLC 才生效。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 66 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，本机 IP 要和通讯设备在同一网段，不能冲突，并且 不和网络中其他 IP 冲突即可； （2） 在通讯协议列表里选中 “Mobus”， 协议下列表中选择 “Mobus Tcp（显示器为 Master） ” ， 然后点击“新建设备”；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 67 （3）设置设备名称、IP、端口号（可默认），下图 IP 地址为 XD5E 的 IP 地址；端口号默认为 502，不可修改；超时与组包参数：正常默认即可； （4）输出通讯状态：勾选 “输出通讯状态”， 若PSW 设为 100，则 PSW100—PSW103 分别为通 讯成功次数、 通讯错误次数、 通讯超时次数、 通讯失败站号； 这个输出通讯状态地址客户可 以自行设置； （5）通讯屏蔽地址：勾选“通讯屏蔽地址”，若PSB 设为 100，则 PSB100 为 ON 时，此协议不 参与通讯，画面通讯地址被屏蔽；PSB 为 OFF 时恢复通讯；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 68 （6）设置完成后，单击“确认”，Net1 下会有新建的设备协议； （7） 单击 “确定” 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面中放置一个数据输入部件， 在设备下拉 条中， 选择 “Mobus Tcp（显示器为 Master） ” ， 对象类型为modbus 地址， 字对象为4x（可 读写）、3x（只读），位对象为 0x（可读写）、1x（只读）： （8）程序编好后，下载到屏中即可实现触摸屏通过以太网控制PLC 等 Mobus Tcp 通讯设备。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 69 4.4.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 4.4.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 说明 0x 0~65535 Bit R/W 输入/输出/内部线圈 1x 0~65535 Bit R 输入/输出/内部线圈 4x 0.00~65535.15 Bit R/W 输入/输出/内部线圈 4x 0~65535 Word/Dword R/W 数据寄存器 3x 0~65535 Word/Dword R 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 70 4.5 Modbus TCP (Slave) 4.5.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中PLC 型号选 项 支持 Modbus TCP 协议的 以太网口通讯设备 RJ45 图 1 或图 2 Modbus TCP（显示器为 Slave） 4.5.2 参数设置 设置触摸屏本机 IP，通讯设备连接的是本机 IP： Modbus 从设备（显示器为 Slave）协议默认通讯参数： 注：屏做 TCP 从站时，Net 下新建的设备默认参数即可，不需要设置。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 4 Modbus 设备连接说明 71 4.5.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 4.5.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 属性 Modbus 地址 PSB 0~9999 Bit R/W 0~9999 PSW 0.00~9999.15 Bit R/W 0.00~9999.15 PFW 0.00~55535.15 Bit R/W 10000.00~65535.15 PSW 0~9999 Word/Dword R/W 0~9999 PFW 0~55535 Word/Dword R/W 10000~65535 PSB 0~9999 Bit R/W 0~9999 a．触摸屏内部对象有 PSB、PSW、PFW： 对象类型 注释 PSB 表示位对象 PSW 表示非停电保持字对象 PFW 表示停电保持字对象 b．各机型可使用的内部对象的范围： PSB、PSW、PFW 数据个数及范围可通过“文件/系统设置/显示器/参数设置”进行修改； c．触摸屏内部特殊地址使用 SPSW、SPFW、SPSB 是作为系统特殊功能使用，不参与通信。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 72 5 三菱 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与三菱 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 5.1 三菱FX 系列 5.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FX FX0 FX1 FX1S/3S FX0N/1N/2N FX3SA-14MR-CM CPU 直接连接 RS422 图 1 三菱 FX 系列 FX2 CPU 直接连接 RS422 图 2 5.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 FX 系列 无 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 4800/9600/19200 站号 0 三菱 FX 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 73 2、PLC 设置 三菱软件奇偶校验默认为“奇数”，但和信捷HMI 通讯时，一定要把“奇数”改为 “偶数”，否则，即使把HMI 改为“奇数”和三菱保持一致，也通讯不上，通讯参 数写入 PLC 后需断电再上电生效。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 74 5.1.3 电缆制作 1、FX0/FX1/FX1S/FX0N/FX1N/FX2N 系列 PLC 使用RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、FX2 型号PLC，电缆制作图如下所示： （图 2） 5.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~177 Bit 输入 Y 0~177 Bit 输出 M 0~8255 Bit 内部辅助继电器 S 0~999 Bit 步进继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器当前值 C32 200~255 DWord 32 位计数器当前值


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 75 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 D 0~8255 Word/DWord 数据存储器 T 0~255 Word/DWord 定时器当前值 X 0~177 Word/DWord 作为数据寄存器用 Y 0~177 Word/DWord 作为数据寄存器用 M 0~8255 Word/DWord 作为数据寄存器用 S 0~999 Word/DWord 作为数据寄存器用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 76 5.2 三菱 FX3U/G 系列 5.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FX FX3U FX3G FX3GA CPU 直接连接 RS422 图 1 三菱 FX3U/G 系列 5.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 FX3U/G/GA 系列 无 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 9600 站号 0 三菱 FX3U/G/GA 协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 77 2、PLC 设置 三菱软件奇偶校验默认为“奇数”，但和信捷HMI 通讯时，一定要把“奇数”改为 “偶数”，否则，即使把HMI 改为“奇数”和三菱保持一致，也通讯不上，通讯参 数写入 PLC 后需断电再上电生效。与 FX3U 通讯时，波特率只能是“9600”，其它 波特率通讯不上。 5.2.3 电缆制作 FX3U/G/GA 系列 PLC 使用RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 78 5.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~777 Bit 输入 Y 0~777 Bit 输出 M 0~8254 Bit 内部辅助继电器 S 0~4095 Bit 步进继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 SM 8000~9999 Bit 特殊辅助继电器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 D 0~8254 Word/DWord 数据寄存器 SD 8000~9999 Word/DWord 特殊数据寄存器 TD 0~511 Word/DWord 定时器 R 0~32767 Word/DWord 扩展数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 79 5.3 三菱FX5U 系列 5.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FX5U 系列 FX5U CPU 单元直接连接 RS485 图 1 三菱 FX5U 系列 5.3.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 FX5U 系列 三菱 FX5U 系列/三菱 Q 系列 选择 Q 系列时输入输出点 为十进制 通讯口类型 RS485 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 19200 站号 0 必须采用推荐的设置 三菱 FX5U 系列通讯参数设置 点击“通讯高级设置”，将本地站号设为“0”，请勿修改。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 80 2、PLC 设置 （1）MC 协议通讯 在 485 串口设置中将协议格式设置为“MC 协议”，传文模式设置为“模式 5”。 （2）Modbus RTU 通讯 使用该协议时触摸屏选择“Modbus RTU”协议。 将 485 串口中协议格式设置为“Modbus RTU通信”，Modbus 通信中 0 号站代表广播，所以要将 站号设置为非零的站号，触摸屏要将站号和通信参数与 PLC 设置一致。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 82 （3）PLC 禁用用户认证（FX5U(C)CPU 为 Ver.1.260及以后版本） 如果通讯不上，请在 PLC 软件里禁用“用户认证模式”。操作步骤如下： ① GXW3 软件中选择【在线】-【用户认证】-【可编程控制器的全部信息初始化】，如下图：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 83 ② 弹出下属对话框，若必要数据已经备份，请按【是(Y)】按钮，否则按【否(N)】,备份后再 操作步骤①； ③ 若当前 CPU 处于 RUN 状态，将弹出如下对话框，点击【确认】。（若客户未处于登录用户 认证状态，需要先输入用户名和秘密登录） ④ 将 CPU 运行状态拨到【STOP】，然后重新操作以上①、②步后，显示如下对话框： ⑤ 点击【确定】后，【可编程控制器的全部信息初始化】已经完成，CPU 恢复出厂状态。然后 在 GX Works3 软件标题菜单中，选择【视图】-【用户认证模式切换】，如下图所示：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 84 ⑥ 将用户认证模式由【启用】改为【禁用】； ⑦ 点击【确定】后重启 GX Works3 软件，则能进入以往读写程序的操作流程。 5.3.3 电缆制作 使用FX5U 系列 PLC CPU 单元上的485 口通讯时，电缆制作图如下所示： （图 1） 5.3.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~8191 Bit 输入 Y 0~8191 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 B 0~8191 Bit 链接继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 85 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 SB 0~2047 Bit 内部特殊链接继电器 DX 0~8191 Bit 直接输入 DY 0~8191 Bit 直接输出 S 0~8191 Bit 步进继电器 SM 0~2047 Bit 内部特殊步进继电器 L 0~8191 Bit 锁存继电器 F 0~2047 Bit 报警器 V 0~2047 Bit 变址继电器 TS 0~2047 Bit 计时器触点 TC 0~2047 Bit 计时器线圈 SS 0~2047 Bit 累计计时器触点 SC 0~2047 Bit 累计计时器线圈 CS 0~1023 Bit 计数器触点 CC 0~1023 Bit 计数器线圈 D 0~12287 Word/DWord 数据寄存器 W 0~8191 Word/DWord 链接寄存器 SW 0~2047 Word/DWord 内部特殊链接寄存器 ZR 0~1042431 Word/DWord 文件寄存器 SD 0~2047 Word/DWord 内部特殊寄存器 TN 0~2047 Word/DWord 计时器 SN 0~2047 Word/DWord 累计计时器 CN 0~1023 Word/DWord 计数器 Z 0~15 Word/DWord 变址寄存器 R 0~32767 Word/DWord 文件寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 86 5.4 三菱Q/L 系列 5.4.1 设备类型 MELSEC-Q 系列 PLC 包括 Q00、Q01、Q00U 等 CPU 单元，都可以通过其 CPU 单元上的编程口 或者通讯模块（QJ71C24N）与触摸屏进行通讯。 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类 型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 Q 系列 Q00 Q01 Q00U Q00UJ CPU 直接连接 RS232 图 2 三菱 Q/L 系列 Q01U CPU 直接连接 RS232 图 2 三菱 Q/L 系列 Q00J Q02 Q03 Q02H Q06H Q12H Q25H Q12PH Q25PH 通讯模块 QJ71C24 QJ71C24N RS232 图 3 三菱 Q/L 系列 RS422 图 4 L 系列 L02CPU/L02SCPU-CM CPU 直接连接 RS422 图 4 三菱 Q/L 系列 FX5U CPU 直接连接 RS485 三菱 Q/L 系列 5.4.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 Q 系列 无 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 19200 9600/19200/38400/57600/115200 站号 0 0~255 三菱 Q 系列 PLC 默认通讯参数：19200，8，1，奇，站号：0


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 87 点击“通讯高级设置”，将本地站号设为“0”，请勿修改。 2、PLC 设置 （1）Q01/Q00/Q00U/Q00UJ PLC 参数设置 运行中写入设置请务必设置“允许”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 88 （2）三菱 QJ71C24（N）串口模块连接 QJ71C24（N） 串口模块作用连接CPU 单元 （不支持串口通讯） 与其他设备进行通讯， 例如：Q02CPU 单元，串口设置如下（PLC 软件版本是 V8.86）： ① 双击“PLC 参数”，打开如下对话框：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 89 ② 选择“I/O 分配”，如下： ③ 在“I/O 分配”选项中设置序号为１参数，单击序号１“类型”右边的按钮“ ”，弹出如下 对话框，将“类型”设置为“智能”，其他保持默认。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 90 ④ 点击“I/O 分配”面板右上角按钮“ ”，打开如下对话框： ⑤ 设置类型为 “智能”这一行参数： 在“开关1”输入“07E6”， “开关2” 输入“0005” ， “开 关 5”输入“0000”，就可以了： 开关 1~开关 5 的设置值组合为 16 位的二进制数据，可设置各接口的传送规格、通 信协议等： 开关 说明 开关1 CH1 的通讯速度和传送设置，07E6 代表通讯参数为波特率 19200， 数据位8 位， 停止位 1 位，奇校验，运行中允许写入和设置，有和数校验。 开关2 CH1 的通讯协议设置，0005 代表 MC 协议格式 5。 开关3 CH2 的通讯速度和传送设置，使用 QJ71C24（N）模块的 RS232 时，需设置此 项。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 91 开关 说明 开关4 CH2 的通讯协议设置，使用 QJ71C24（N）模块的 RS232 时，需设置此项。 开关5 CH1 和 CH2 共用，用于 MC 协议通信的站号设置，0000 代表站号 0。 具体请参考三菱 Q 系列串行通讯模块相关说明。 ⑥ 点击“结束设置”按钮，将设置好的参数下载到PLC 中，然后让 PLC 断电，再启动，参数设 置完毕。 PLC 软件设置如下，通信协议设定为 MC 协议（形式 5）： 使用 QJ71C24（N） 模块的RS232 时，PLC 需要设置开关 3、 开关4 和 CH2 的参数。 5.4.3 电缆制作 1、使用Q 系列 PLC CPU 单元上的RS232 通讯口时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 92 2、Q 系列PLC 使用QJ71C24（N）模块的RS232 时，电缆制作图如下所示： （图 3） 3、Q 系列PLC 使用QJ71C24（N）模块的RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 4） 5.4.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~8191 Bit 输入 Y 0~8191 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 B 0~8191 Bit 链接继电器 SB 0~2047 Bit 内部特殊链接继电器 DX 0~8191 Bit 直接输入 DY 0~8191 Bit 直接输出 S 0~8191 Bit 步进继电器 SM 0~2047 Bit 内部特殊步进继电器 L 0~8191 Bit 锁存继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 93 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 F 0~2047 Bit 报警器 V 0~2047 Bit 变址继电器 TS 0~2047 Bit 计时器触点 TC 0~2047 Bit 计时器线圈 SS 0~2047 Bit 累计计时器触点 SC 0~2047 Bit 累计计时器线圈 CS 0~1023 Bit 计数器触点 CC 0~1023 Bit 计数器线圈 D 0~12287 Word/DWord 数据寄存器 W 0~8191 Word/DWord 链接寄存器 SW 0~2047 Word/DWord 内部特殊链接寄存器 ZR 0~1042431 Word/DWord 文件寄存器 SD 0~2047 Word/DWord 内部特殊寄存器 TN 0~2047 Word/DWord 计时器 SN 0~2047 Word/DWord 累计计时器 CN 0~1023 Word/DWord 计数器 Z 0~15 Word/DWord 变址寄存器 R 0~32767 Word/DWord 文件寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 94 5.5 三菱Q02H 系列 5.5.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 Q 系列 Q02 Q02H CPU 直接连接 RS232 图 1 三菱 Q02H 系列 L 系列 L02 L06CPU-CM LJ71C24-CM RS232 图 2 三菱 Q02H 系列 RS422 图 3 5.5.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 Q02H 系列 无 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 115200 9600/19200/38400/57600/115200 站号 0 0~255 三菱 Q02 系列 PLC 默认通讯参数：115200，8，1，奇，站号：0


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 95 点击“通讯高级设置”，将本地站号设为“0”，请勿修改。 2、PLC 设置 1）三菱 Q02 系列 PLC 默认通讯参数：115200，8，1，奇，站号：0，不需要修改。 2）L 系列 LJ71C24 模块通讯，串口设置如下（PLC 软件版本为 GX Works 2 Version 1.555D）： PLC 软件中添加模块信息： 配置模块参数有两种方法： 在模块参数中配置、 在PLC 参数中配置。 两处相互关联， 比如在模块 参数中修改了参数，PLC 参数中相应参数会自动随之修改。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 96 方法一：在模块参数中配置，如下： CH1 为 LJ71C24-CM 模块的 232 通道，CH2 为 LJ71C24-CM 模块的 422 通道。 方法二：在 PLC 参数中配置。 a、 双击 PLC 参数，会弹出如下窗口。选择“I/O 分配设置”，已经添加的模块信息会显示在界 面中，如下： b、 点击“I/O 分配”面板右上角按钮“ ”，打开如下对话框：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 97 设置类型为“智能”这一行参数： 开关 1~开关 5 的设置值组合为 16 位的二进制数据， 可设置各接口的传送规格、 通信协议等： 开关 说明 开关1 CH1 的通讯速度和传送设置，07E6 代表通讯参数为波特率 19200， 数据位8 位， 停止位 1 位，奇校验，运行中允许写入和设置，有和数校验 开关2 CH1 的通讯协议设置，0005 代表 MC 协议格式 5 开关3 CH2 的通讯速度和传送设置，使用 LJ71C24 模块的 RS422 时，需设置此项 开关4 CH2 的通讯协议设置，使用 LJ71C24 模块的 RS422 时，需设置此项 开关5 CH1 和 CH2 共用，用于 MC 协议通信的站号设置，0000 代表站号 0 具体请参考三菱 L 系列串行通讯模块相关说明。 CH1 为 LJ71C24-CM 模块的 232 通道，CH2 为 LJ71C24-CM 模块的 422 通道。 例： 若使用CH1 通道做 RS232 通讯， 则在 “开关1” 输入 “07E6” ， “开关2” 输入 “0005”， “开关 5”输入“0000”；若使用 CH2 通道做 RS422 通讯，则在“开关 3”输入“07E6”， “开关 4”输入“0005”，“开关 5”输入“0000”。 c、 点击“设置结束”按钮，将设置好的参数下载到 PLC 中，然后将 PLC 重新上电，参数设置 完毕。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 98 5.5.3 电缆制作 1、使用Q 系列 PLC CPU 单元上的RS232 通讯口时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、L 系列PLC 使用LJ71C24 模块的RS232 时，电缆制作图如下所示： （图 2） 3、L 系列PLC 使用LJ71C24 模块的RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 3）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 99 5.5.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~8191 Bit 输入 Y 0~8191 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 B 0~8191 Bit 链接继电器 SB 0~2047 Bit 内部特殊链接继电器 DX 0~8191 Bit 直接输入 DY 0~8191 Bit 直接输出 S 0~8191 Bit 步进继电器 SM 0~2047 Bit 内部特殊步进继电器 L 0~8191 Bit 锁存继电器 F 0~2047 Bit 报警器 V 0~2047 Bit 变址继电器 TS 0~2047 Bit 计时器触点 TC 0~2047 Bit 计时器线圈 SS 0~2047 Bit 累计计时器触点 SC 0~2047 Bit 累计计时器线圈 CS 0~1023 Bit 计数器触点 CC 0~1023 Bit 计数器线圈 D 0~12287 Word/DWord 数据寄存器 W 0~8191 Word/DWord 链接寄存器 SW 0~2047 Word/DWord 内部特殊链接寄存器 ZR 0~1042431 Word/DWord 文件寄存器 SD 0~2047 Word/DWord 内部特殊寄存器 TN 0~2047 Word/DWord 计时器 SN 0~2047 Word/DWord 累计计时器 CN 0~1023 Word/DWord 计数器 Z 0~15 Word/DWord 变址寄存器 R 0~32767 Word/DWord 文件寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 100 5.6 三菱 Q/L 系列 以太网 5.6.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 三菱 L 系列 三菱 Q 系列 RJ45 图 1 或图 2 三菱 Q/L 系列 以太网 5.6.2 参数设置 以三菱 L 系列 PLC 为例，说明三菱 Q/L 系列以太网设备通讯设置。 1、PLC 软件设置 （1）打开工程区参数-PLC 参数-内置以太网端口设置界面，设置 PLC IP 地址，通讯数据代码设 置为“二进制码通讯”，勾选“运行 RUN 中写入（FTP 与 MC 协议）”，如下图所示： （2）选中“打开设置”，单击鼠标左键，会打开如下所示窗口，选择协议为“TCP”，打开方式 选择“MC 协议”，并设置本站端口号（设置范围 0401H~1387H，1392H~FFFEH）：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 101 L 系列网络模块网络参数设置中初始时间设置需勾选始终 OPEN 等待。 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“三菱”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 102 （3）鼠标单击型号列表中的“三菱 Q/L 系列以太网”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信 设置窗口中设置通信参数， 此IP 地址为三菱 Q/L 系列 PLC 的 IP 地址 （可通过PLC 软件设 定） ， 端口号为PLC 软件中设置的 “本站端口号” （十进制） ； 设置完成后点击 “确认” 。 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5） 设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“三菱 Melsec（3E）”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 103 5.6.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 5.6.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~1fff Bit 输入 Y 0~1fff Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 L 0~8191 Bit 锁存继电器 F 0~2047 Bit 报警器 V 0~2047 Bit 变址继电器 B 0~1fff Bit 链接继电器 TS 0~2047 Bit 定时器触点 SS 0~2047 Bit 保持型接通延时定时器触点 CS 0~1023 Bit 计数器触点 SB 0~7ff Bit 特殊链接继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 SM 0~2047 Bit 特殊继电器 D 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 W 0~1fff Word/DWord 链接寄存器 TC 0~2047 Word/DWord 定时器线圈 TN 0~2047 Word/DWord 定时器当前值 SC 0~2047 Word/DWord 保持型接通延时定时器线圈 SN 0~2047 Word/DWord 保持型接通延时定时器当前值 CC 0~1023 Word/DWord 计数器线圈 CN 0~1023 Word/DWord 计数器当前值 SW 0~7ff Word/DWord 特殊链接寄存器 SD 0~2047 Word/DWord 特殊寄存器 Z 0~19 Word/DWord 变址寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 104 5.7 三菱 FX5U 系列（SLMP） 5.7.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 三菱 FX5U 系列 RJ45 图 1 或图 2 三菱 FX5U 系列（SLMP） 5.7.2 参数设置 以三菱 FX5U 系列 PLC 为例，说明三菱 FX5U 系列（SLMP）协议设备通讯设置。 1、PLC 软件设置 （1）点击：导航-参数-FX5UPLC-模块参数-以太网端口，将 PLC 的 IP 地址及网关设置一下，本 例中 PLC 的 IP 地址设置为 192.168.3.251。 （2）点击详细设置，右方窗口选择以太网设备（通用）-SLMP 连接设备，直接拖放到网络组态 界面，IP 地址为 PLC 各自的地址，端口号默认 4999.完成后保存，下载到 PLC 中，下载时 将 PLC 参数项勾选。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 105 PLC 软件设置好后要点“应用”写入 PLC，PLC 重新上电。 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 106 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“三菱”： （3）鼠标单击型号列表中的“三菱 FX5U 系列（SLMP）”，然后选择“新建设备”，在弹出的 通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为三菱 FX5U 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定） ，端口号为 PLC 软件中设置的 “本站端口号” （十进制） ；设置完成后点击 “确 认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 107 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5） 设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“三菱 FX5U 系列（SLMP）”： FX5U(C)CPU 为 Ver.1.260 及以后版本需禁用“用户认证模式”，操作步 骤参考 5.3.2 参数设置（3）PLC 禁用用户认证（FX5U(C)CPU 为 Ver.1.260 及以后版本）。 5.7.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 108 （图 1） （图 2） 5.7.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~1fff Bit 输入 Y 0~1fff Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 L 0~8191 Bit 锁存继电器 F 0~2047 Bit 报警器 V 0~2047 Bit 变址继电器 B 0~1fff Bit 链接继电器 TS 0~2047 Bit 定时器触点 SS 0~2047 Bit 保持型接通延时定时器触点 CS 0~1023 Bit 计数器触点 SB 0~7ff Bit 特殊链接继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 SM 0~2047 Bit 特殊继电器 D 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 W 0~1fff Word/DWord 链接寄存器 TC 0~2047 Word/DWord 定时器线圈 TN 0~2047 Word/DWord 定时器当前值 SC 0~2047 Word/DWord 保持型接通延时定时器线圈 SN 0~2047 Word/DWord 保持型接通延时定时器当前值 CC 0~1023 Word/DWord 计数器线圈 CN 0~1023 Word/DWord 计数器当前值 SW 0~7ff Word/DWord 特殊链接寄存器 SD 0~2047 Word/DWord 特殊寄存器 Z 0~19 Word/DWord 变址寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 109 5.8 三菱 R 系列（SLMP） 5.8.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 三菱 R 系列 RJ45 图 1 或图 2 三菱 R 系列（SLMP） 5.8.2 参数设置 以三菱 FX R 系列 PLC 为例，说明三菱 FX R 系列（SLMP）协议设备通讯设置。 1、 PLC 软件设置 本例中 PLC 的 IP 地址设置：192.168.6.50，端口号 4999。 2、 人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后， 点击进入下一步，在设备列表中选择 “Net1” ， 在 “设置本机IP” 中设置人机界面使用 IP 地址，需和 PLC 在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 110 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“三菱”： （3）鼠标单击型号列表中的“三菱 FX R 系列（SLMP）”，然后选择“新建设备”，在弹出的 通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为三菱 R 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软 件设定），端口号为 PLC 软件中设置的“本站端口号”（十进制）；设置完成后点击“确 认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 111 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“三菱 R 系列（SLMP）”： 5.8.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 5.8.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~2ffff Bit 输入 Y 0~2ffff Bit 输出 M 0~161882111 Bit 内部辅助继电器 L 0~32767 Bit 锁存继电器 F 0~32767 Bit 报警器 V 0~32767 Bit 变址继电器 B 0~9a61ffff Bit 链接继电器 TS 0~8993439 Bit 定时器触点 SS 0~8993439 Bit 保持型接通延时定时器触点 CS 0~8993439 Bit 计数器触点


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 5 三菱 PLC 连接说明 112 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 SB 0~9a6a1ffff Bit 特殊链接继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 SM 0~4095 Bit 特殊继电器 D 0~10117631 Word/DWord 数据寄存器 W 0~9a61ff Word/DWord 链接寄存器 TC 0~8993439 Bit 定时器线圈 TN 0~8993439 Word/DWord 定时器当前值 SC 0~8993439 Word/DWord 保持型接通延时定时器线圈 SN 0~8993439 Word/DWord 保持型接通延时定时器当前值 CC 0~8993439 Word/DWord 计数器线圈 CN 0~8993439 Word/DWord 计数器当前值 SW 0~9a61ff Word/DWord 特殊链接寄存器 SD 0~4095 Word/DWord 特殊寄存器 Z 0~23 Word/DWord 变址寄存器 ZR 0~10027007 Word/DWord 数据寄存器 R 0~32767 Word/DWord 数据寄存器 LCS 0~8993439 Bit 线圈 LCC 0~8993439 Bit 线圈 LCN 0~8993439 Word/DWord 数据寄存器 LTS 0~8993439 Bit 线圈 LTC 0~8993439 Bit 线圈 LSTS 0~8993439 Bit 线圈 LSTC 0~8993439 Bit 线圈 LSTN 0~8993439 Bit 线圈 LTN 0~8993439 Word/DWord 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 113 6 台达 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与台达 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 6.1 台达AS 系列 6.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 300 系列 AS332T/P-A AS324MT-A AS320T/P-B AS300N-A CPU 直接连接 RS485 图 1 台达 AS 系列 （Modbus RTU） 6.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 台达 AS 系列（Modbus RTU） 无 通讯口类型 RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 9600/19200 站号 1 0~255 台达 AS 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 114 6.1.3 电缆制作 1、台达AS 系列CPU 单元（RS485 端口） （图 1） 6.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0.0~63.15 Bit 输入 Y 0.0~63.15 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~511 Bit 计数器 HC 0~255 Bit 32 位计数器 D 0~29999 Word 数据寄存器 E 0~9 Word 数据寄存器 SR 0~2047 Word 特殊数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 115 6.2 台达AS 系列 以太网 6.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 200 系列 AS228T/P/R-A AS218TX/PX/RX-A CPU 直接连接 RJ45 图 2 台达 AS 系列 （Modbus TCP） 6.2.2 参数设置 一、网口通讯 1、PLC 设置 （1）打开 PLC 编程软件如图 1 示项目管理区双击打开 HWCONFI； （图 1） （2）图 2 所示弹出框，双击图示部分； （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 116 （3）一般设定项目栏以太网基本设定，设置对应 PLC 的 IP 地址，如图 3 所示； 图（3） 2、HMI 软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“台达”： （3）鼠标单击型号列表中的“台达AS 系列（Modbus TCP）”，然后选择“新建设备”，在弹出 的通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为台达 AS 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定） ，端口号为 PLC 软件中设置的 “本站端口号” （十进制） ；设置完成后点击 “确 认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 117 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5） 设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“台达 AS 系列（Modbus TCP）”： 6.2.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 118 6.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0.0~63.15 Bit 输入 Y 0.0~63.15 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~511 Bit 计数器 HC 0~255 Bit 32 位计数器 D 0~29999 Word 数据寄存器 E 0~9 Word 数据寄存器 SR 0~2047 Word 特殊数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 119 6.3 台达DVP 系列 6.3.1 设备类型 Delta DVP 系列名 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选 项 DVP-EH 系列 DVP-ES 系列 DVP-EX 系列 CPU 单元直接连接 RS232 图 1 台达 DVP（Modbus RTU） 或台达 DVP（Modbus ASCII） RS485 图 2 DVP-SS DVP-SA DVP-SC DVP-SX RS232 图 1 RS485 图 2 6.3.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 台达（DVP） 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 9600/19200 站号 1 0~255 台达（DVP）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 120 6.3.3 电缆制作 1、使用CPU 单元上的RS232 通讯串口时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、使用CPU 单元上的RS485 通讯串口时，电缆制作图如下所示： （图 2） 6.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~377 Bit 输入 Y 0~377 Bit 输出 M 0~4095 Bit 内部辅助继电器 S 0~1023 Bit 步进继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 D 0~9999 Word/DWord 数据寄存器 TD 0~255 Word/DWord 定时器 CD 0~255 Word/DWord 计数器 S 0~1023 Word/DWord 作为寄存器使用 X 0~377 Word/DWord 作为寄存器使用 Y 0~377 Word/DWord 作为寄存器使用 M 0~7777 Word/DWord 作为寄存器使用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 121 6.4 台达DVP_ETH 6.4.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 台达 DVP 系 列 DVP 系列 CPU 直接连接 RJ45 图 2 台达 DVP_ETH 6.4.2 参数设置 一、网口通讯 1、PLC 设置 （1）打开 PLC 编程软件如图 1 示项目管理区双击打开 HWCONFI； （图 1） （2）图 2 所示弹出框，双击图示部分； （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 122 （3）一般设定项目栏以太网基本设定，设置对应 PLC 的 IP 地址，如图 3 所示； 图（3） 2、HMI 软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“台达”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 123 （3）鼠标单击型号列表中的“台达DVP_ETH”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置窗 口中设置通信参数，此 IP 地址为台达 DVP 系列 PLC 的 IP 地址 （可通过PLC 软件设定） ， 端口号为 PLC 软件中设置的“本站端口号”（十进制）；设置完成后点击“确认”。 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5） 设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“台达 DVP_ETH”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 6 台达 PLC 连接说明 124 6.4.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） 6.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0.0~63.15 Bit 输入 Y 0.0~63.15 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 S 0~2047 Bit 步进继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~511 Bit 计数器 CD 0~198 Word/DWord 计数器寄存器 D 0~11998 Word/DWord 数据寄存器 TD 0~254 Word/DWord 定时器寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 125 7 基恩士 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与基恩士 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 7.1 基恩士KV 系列 7.1.1 设备类型 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 KV-10DR KV-24 KV-16 KV-40 KV-1000 KV-3000 KV-5000 CPU 单元直接连接 RS232 图 1 基恩士 KV 系列 KZ-300 串行接口模 KZ-L2 RS232 图 2、图 3 RS422 图 4 KV-700 串行接口模块 KV- L20 RS232 图 5、图 6 RS422 图 7 7.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 基恩士 KV 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS422 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1 0~255 基恩士（KV）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 126 7.1.3 电缆制作 1、直接与CPU 单元（RS232 端口）RJ11 端口连接电缆制作图如下所示： （图 1） 2、通过串行接口模块KZ-L2（Port1，RS232）与Keyence KZ-300 系列 PLC 相连接，电缆制作图 如下所示： （图 2） 3、通过串行接口模块KZ-L2（Port2，RS232）与Keyence KZ-300 系列 PLC 相连接，电缆制作图


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 127 如下所示： （图 3） 4、通过串行接口模块KZ-L2（Port2，RS422）与Keyence KZ-300 系列 PLC 相连接，电缆制作图 如下所示： （图 4） 5、通过串行接口模块KV-L20（Port1，RS232）与Keyence KV-700 系列PLC 相连接，电缆制作图 如下所示： （图 5）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 128 6、通过串行接口模块KV-L20（Port2，RS232）与Keyence KV-700 系列PLC 相连接，电缆制作图 如下所示： （图 6） 7、通过串行接口模块KV-L20（Port2，RS422）与Keyence KV-700 系列PLC 相连接，电缆制作图 如下所示： （图 7） 7.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 R 0.00~999.15 Bit 输入继电器 5.0~999.15 Bit 输出继电器 MR 0.00~999.15 Bit 内部继电器 LR 0.00~999.15 Bit CR 0.00~39.15 Bit T 0~3999 Bit 定时器 C 0~3999 Bit 计数器 DM 0~65534 Word/DWord 数据存储器 TM 0~11998 Word 临时数据存储器 EM 0~511 Word 扩展数据存储器 FM 0~65534 Word Flash 数据存储器 CM 0~32766 Word TDC 0~3999 Word CDC 0~3999 Word


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 130 7.2 基恩士KV 系列 以太网 7.2.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 KV-L20V KV-700 KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-8000 KV-Nano RJ45 图 1 或图 2 基恩士 KV 系列（MC） 7.2.2 参数设置 1、基恩士（KV）协议（MC）HMI 设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 131 7.2.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 7.2.4 设备地址 基恩士KV 系列（MC） PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 R 0.00~1999.15 Bit 输入输出继电器 MR 0.00~3999.15 Bit 内部继电器 LR 0.00~999.15 Bit CR 0.00~999.15 Bit B 0~7FFF Bit 互锁继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 132 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 T 0~9999 Bit 定时器 C 0~9999 Bit 计数器 DM 0~65535 Word/DWord 数据存储器 EM 0~65535 Word/DWord 扩展数据存储器 FM 0~524287 DDWord Flash 数据存储器 CM 0~65535 Word/DWord ZF 0~524287 DDWord 指令数据存储器 W 0~7FFE String T 0~9998 Word 定时器 C 0~9998 Word 计数器 R_Word 0~1998 Word MR_Word 0~3999 Word LR_Word 0~999 Word CR_Word 0~999 Word


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 133 7.3 基恩士KVX 系列 以太网 7.3.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 KVX-310 KVX-520 KVX-530 KVX-550 RJ45 图 1 或图 2 基恩士 KV8000 KVX- 310/520/530/550 系列 7.3.2 参数设置 1、 PLC 设置 以基恩士PLC 型号KVX-520 为例：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 134 2、HMI 设置 7.3.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 7 基恩士 PLC 连接说明 135 （图 1） （图 2） 7.3.4 设备地址 标准数据类型 数据大类 数据类型 关键字 位数 说明 备注 布尔 布尔 BOOL 16 短整型 SINT 8 支持字取位 整型 INT 16 支持字取位 无符号整 型 UINT 16 支持字取位 双整型 DINT 32 支持字取位 无符号双 整型 UDIN T 32 支持字取位 实数 实数 REAL 32 长实数 LREA L 64 字符串 字符串 STRIN G 0-256 字符串上限 1986 字节 时间数据 持续时间 型 TIME 64 同 CODESYS（PLC handler） 自定义数据类型 数据类型 说明 数组 （ARRA Y) 最多支持八维数组； 元素类型支持所有基础数据类型： BOOL,USINT,INT,UINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL,STRING,TIME 结构体 (STRUCT ) 元素类型支持所有基础数据类型： BOOL,USINT,INT,UINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL,STRING,TIME, 结构体数 组 元素类型支持所有基础数据类型： BOOL,USINT,INT,UINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL,STRING,TIME 联合体 (UNION) 支持： BOOL,USINT,INT,UINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL,STRING,TIME 枚举 暂不支持


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 136 8 产电 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与产电 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 8.1 LG Master-K 80/120 系列（CNet） LG Master-K 系列 PLC 支持 CPU 单元（RS232）和扩展口 CNet 模块两种通讯方式。 8.1.1 设备类型 系列名 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选 项 K80 K120 K 200-K3p-07AS CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 1 LG Master-K80/120 系列 CNet 通讯模块 RS232 图 2 LG Master-K80/120 系列 （CNet） RS485 图 3 8.1.2 参数设置 1、编程口通讯 （1）HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 LG Master-K80/120 系列 无 通讯口类型 RS232 数据位 8 停止位 1 校验 无校验 波特率 38400 9600/19200/38400 站号 0 LG Master-K80/120 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 137 （2）PLC 设置  编程口通讯，PLC 无需设置通讯参数；  PLC 通讯前，要向 PLC 写一条 END 指令，否则 PLC 会出现报错并且 ERR 常 亮。 2、CNet 口通讯 （1）HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 LG Master-K80/120 系列（CNet） 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 9600/19200/38400 站号 1 0~31 LG Master-K80/120 系列（CNet）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 139  将 PLC 本体 BUILT-IN CNET 开关置 ON 状态。  选择正确的通道，设定正确的通信通道、协议与模式。  PLC 通讯前，要向 PLC 写一条 END 指令，否则 PLC 会出现报错并且 ERR 常 亮。 8.1.3 电缆制作 1、Master-K80/120 编程口RS232 通讯线 （图 1） 2、Master K-CNet 协议RS232 通讯线连接方式 （图 2） 3、Master K-CNet 协议RS485 通讯线连接方式 （图 3）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 140 8.1.4 设备地址 LGMaster-K80/120 系列PLC PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0.0~9999.F Bit 内部辅助继电器 L 0.0~9999.F Bit 连接继电器 K 0.0~9999.F Bit 保持继电器 T 0~9999 Bit 定时器 C 0~9999 Bit 计数器 D 0.0~9999.F Bit 数据寄存器中的位 P 0.0~9999.F Bit 输入/输出，P4.0 开始为输出 D 0~9999 Word/DWord 数据寄存器 TD/T 0~9999 Word/DWord 定时器 CD/C 0~9999 Word/DWord 计数器 S 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 K 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 M 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 L 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 F 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 141 8.2 LG XBC 系列 8.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 XGB XBC-DR20E XBC-DR30E 编程口 RS232 图 1 LG XBC 系列 （CNetx） CNet 口 RS232 图 2 LG Master-K 80/120 系 列（CNet） RS485 图 3 8.2.2 参数设置 1、编程口通讯 （1）HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 LG XBC 系列（CNetx） 无 通讯口类型 RS232 数据位 8 停止位 1 校验 无校验 波特率 115200 9600/19200/38400/115200 站号 0 LG XBC 系列（CNetx）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 142 XGB 系列（CPU Direct）只支持 115200 波特率，禁止修改站号。 2、CNet 口通讯 （1）HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 LG Master-K 80/120 系列 （CNet） 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 8 停止位 1 校验 无校验 波特率 9600 9600/19200/38400 站号 1 0~31 LG Master-K 80/120 系列（CNet）协议默认通讯参数： （2）PLC 设置 a．RS232 通讯 Tools-Network Manager 设置通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 145 3、CNet 口RS485 通讯 （图 3） 8.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 P 0.0~65535.F Bit 输入/输出 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 M 0.0~65535.F Bit 内部辅助继电器 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 L 0.0~65535.F Bit 通讯输出 0~65535 Word/DWord 通讯寄存器 F 0.0~65535.F Bit 内部特殊继电器 0~65535 Word/DWord 内部特殊数据寄存器 T 0~65535 Word/DWord 计时器当前值 0~65535 Bit 计时器 C 0~65535 Word/DWord 计数器当前值 0~65535 Bit 计数器 D 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 数据寄存器取位 S 0~65535 Bit 步进继电器 K 0~65535 Word/DWord 保存数据寄存器 0.0~65535.F Bit 保存继电器 Z 0~65535 Word/DWord 索引数据寄存器 0.0~65535.F Bit 索引继电器 N 0~65535 Word/DWord 通讯寄存器 0.0~65535.F Bit 通讯继电器 R 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 继电器 ZR 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 继电器 TS 0~65535 Word/DWord 计时器设定值 CS 0~65535 Word/DWord 计数器设定值


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 146 8.3 LG XEC 系列（CNet） 8.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 XGT - 编程口 RS232 图 1 LG XEC 系列 （CNet） XGK XGK-CPUS 8.3.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 LG XEC 系列（CNet） 无 通讯口类型 RS232 数据位 8 停止位 1 校验 无校验 波特率 115200 站号 0 LG XEC 系列（CNet）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 147 8.3.3 电缆制作 （图 1） 8.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 I 0.0~255.F Bit 变量 0~255 Word/DWord 数据寄存器 Q 0.0~255.F Bit 变量 0~255 Word/DWord 数据寄存器 M 0.0~16383.F Bit 直接变量寄存器 0~16383 Word/DWord 直接变量继电器 L 0.0~4095.F Bit 通讯继电器 0~4095 Word/DWord 通讯寄存器 N 0~10239 Word/DWord P2P 参数 0.0~10239.F Bit P2P 参数 K 0~8191 Word/DWord PID 标志 0.0~8191.F Bit PID 标志 U 0~11 Word/DWord 模拟量模块数据标志 0.0~11.F Bit 模拟量模块数据标志 R 0~16383 Bit 直接变量 0.0~16383.F Word/DWord 直接变量 A 0~32767 Word/DWord 符号变量寄存器 0.0~32767.F Bit 符号变量继电器 W 0~32767 Word/DWord 直接变量寄存器 0.0~32767.F Bit 直接变量继电器 F 0~2047 Word/DWord 特殊寄存器 0.0~2047.F Bit 特殊继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 148 8.4 LG XGT/XGK/XGB 系列 8.4.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 LG XGT 系列 RJ45 图 1 或图 2 LG XGT/XGK/XGB 系列 8.4.2 参数设置 以 LG XGT 系列 PLC 为例，说明 LG XGT/XGK/XGB 系列协议设备通讯设置。 1、PLC 软件设置 打开 PLC 软件，在以太网设置中将 PLC 的 IP 地址设为 192.168.6.10。 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 站号为 192.168.6.10，自身设备可设为 192.168.6.11； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“产电”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 149 （3）鼠标单击型号列表中的“LG XGT/XGK/XGB 系列”，然后选择“新建设备”，在弹出的通 信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为 LG XGT/XGK/XGB 系列 PLC 的 IP 地址（可通 过 PLC 软件设定），端口号为 PLC 软件中设置的“本站端口号”（十进制）；设置完成后 点击“确认”。 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“LG XGT/XGK/XGB 系列”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 150 8.4.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 8.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 P 0.0~65535.F Bit 输入/输出 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 M 0.0~65535.F Bit 内部辅助继电器 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 L 0.0~65535.F Bit 通讯输出 0~65535 Word/DWord 通讯寄存器 F 0.0~65535.F Bit 内部特殊继电器 0~65535 Word/DWord 内部特殊数据寄存器 T 0~65535 Word/DWord 计时器当前值 0~65535 Bit 计时器 C 0~65535 Word/DWord 计数器当前值 0~65535 Bit 计数器 D 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 数据寄存器取位 S 0~65535 Bit 步进继电器 K 0~65535 Word/DWord 保存数据寄存器 0.0~65535.F Bit 保存继电器 Z 0~65535 Word/DWord 索引数据寄存器 0.0~65535.F Bit 索引继电器 N 0~65535 Word/DWord 通讯寄存器 0.0~65535.F Bit 通讯继电器 R 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 继电器 ZR 0~65535 Word/DWord 数据寄存器 0.0~65535.F Bit 继电器 TS 0~65535 Word/DWord 计时器设定值 CS 0~65535 Word/DWord 计数器设定值


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 151 8.5 LG XEC 系列 以太网 8.5.1 设备类型 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 LG XGT 系列 RJ45 图 1 或图 2 LG XEC 系列 以太网 8.5.2 参数设置 以 LG XEC 系列 PLC 为例，说明 LG XEC 系列以太网协议设备通讯设置。 1、PLC 软件设置 打开 PLC 软件，在以太网设置中将 PLC 的 IP 地址设为 192.168.6.2。 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 站号为 192.168.6.2，自身设备可设为 192.168.6.11； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“产电”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 152 （3）鼠标单击型号列表中的“LG XEC 系列 以太网”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信 设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为 LG XEC 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设 定） ，端口号为 PLC 软件中设置的 “本站端口号” （十进制） ；设置完成后点击 “确认”。 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“LG XEC 系列”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 8 产电 PLC 连接说明 153 8.5.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）： （图 1） （图 2） 8.5.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 I 0.0~255.F Bit 变量 0~255 Word/DWord 数据寄存器 Q 0.0~255.F Bit 变量 0~255 Word/DWord 数据寄存器 M 0.0~16383.F Bit 直接变量寄存器 0~16383 Word/DWord 直接变量继电器 L 0.0~4095.F Bit 通讯继电器 0~4095 Word/DWord 通讯寄存器 N 0~10239 Word/DWord P2P 参数 0.0~10239.F Bit P2P 参数 K 0~8191 Word/DWord PID 标志 0.0~8191.F Bit PID 标志 U 0~11 Word/DWord 模拟量模块数据标志 0.0~11.F Bit 模拟量模块数据标志 R 0~16383 Bit 直接变量 0.0~16383.F Word/DWord 直接变量 A 0~32767 Word/DWord 符号变量寄存器 0.0~32767.F Bit 符号变量继电器 W 0~32767 Word/DWord 直接变量寄存器 0.0~32767.F Bit 直接变量继电器 F 0~2047 Word/DWord 特殊寄存器 0.0~2047.F Bit 特殊继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 154 9 丰炜 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与丰炜 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 9.1 丰炜 VB/VH 系列 9.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 VB VB0-14M VB0-20M VB0-28M VB0-32M VB1-14MT-D VB1-24MT-D VB1-32MTMT-D VB2-16M VB2-32M CPU 直接连接 RS232 图 1 丰炜 VB 系列 通过通讯扩充卡连接 RS232 图 2 RS422 图 3 RS485 图 4 VH VH -14MR CPU 直接连接 RS232 图 1 9.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 丰炜 VB 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485/RS422 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 站号 0 丰炜 VB 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 155 9.1.3 电缆制作 1、CPU 单元直接连接，通过RS232 USB-A 连接方式 （图 1） 2、CPU 单元直接连接，通过RS232 通讯扩展卡连接方式 （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 156 3、CPU 单元直接连接，通过RS485 通讯扩展卡连接方式 （1）RS422 连接 （图 3） （2）RS485 连接 （图 4） 9.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~777 Bit 输入 Y 0~777 Bit 输出 M 0~9255 Bit 内部辅助继电器 S 0~999 Bit 特殊辅助继电器 TSTATUS 0~255 Bit 定时器状态 CSTA TUS 0~255 Bit 计数器状态 TCOIL 0~255 Bit 定时器线圈 CCOIL 0~255 Bit 计数器线圈 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 D 0~9255 Word/ DWord 数据存储器 TW 0~255 Word/ DWord 定时器 X 0~777 Word/ DWord 作为寄存器使用 Y 0~777 Word/ DWord 作为寄存器使用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 157 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~9255 Word/ DWord 作为寄存器使用 S 0~999 Word/ DWord 作为寄存器使用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 158 9.2 丰炜 VS 系列 9.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 VS VS1/2/M/3 CPU 直接连接 RS232 图 1 丰炜 VS 系列 9.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 丰炜 VS 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485/RS422 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 站号 1 丰炜 VS 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 159 2、PLC 设置 9.2.3 电缆制作 1、CPU 单元直接连接，通过RS232 USB-A 连接方式 （图 1） 2、CPU 单元直接连接，通过RS232 通讯扩展卡连接方式 （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 9 丰炜 PLC 连接说明 160 3、CPU 单元直接连接，通过RS485 通讯扩展卡连接方式： （1）RS422 连接 （图 3） （2）RS485 连接 （图 4） 9.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~377 Bit 输入 Y 0~377 Bit 输出 M 0~8191 Bit 内部辅助继电器 S 0~4095 Bit 特殊辅助继电器 TSTATUS 0~511 Bit 定时器状态 CSTA TUS 0~255 Bit 计数器状态 TCOIL 0~255 Bit 定时器线圈 CCOIL 0~255 Bit 计数器线圈 M 9000~9511 Bit 特殊辅助继电器 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 D 0~8999 Word/ DWord 数据存储器 T 0~511 Word/ DWord 定时器 C 0~199 Word/ DWord 作为寄存器使用 R 0~23999 Word/ DWord 作为寄存器使用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 161 10 欧姆龙 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与欧姆龙 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 10.1 欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 10.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在 TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 CP 系列 CP1E-30N CP1H CP1L CPU 单元直接连接 RS232 图 1 欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 模块 CP1W-CIF11 RS485 图 2 模块 CP1W-CIF11 RS422 图 3 CJ 系列 CJ1 CJ1G-CPU44 CJ1G-CPU45 CJ2M-CPU11 CPU 单元直接连接 RS232 图 1 CS1 系 列 CS1H- CPU63/64/65/66/67 CS1G-CPU42/43/44/45 CS1G-CPU42H CS1G-CPU43H CS1G-CPU44H CS1G-CPU45H CS1H-CPU63H CS1H-CPU64H CS1H-CPU65H CS1H-CPU66H CS1H-CPU67H CPU 单元直接连接 RS232 图 1


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 162 10.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 欧姆龙 CP/CJ/CS 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 7 停止位 2 校验 偶校验 波特率 9600 9600/19200/38400/57600/115200 站号 0 0~255 OMRON PLC CP/CJ/CS 和 CPM/CQM 系列协议默认通讯参数： 2、PLC 设置 以欧姆龙 CP1H 为例，说明 PLC 通讯参数的设置，如下：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 163  启动项中 PLC 启动模式设定为监控（Monitor）；  在串口 1 的设置里面应该设置成 HOST LINK，改变该设置时不要断电；  作画面时欧姆龙的缺省站号是 0，不是 1；  在 PLC 本体上选择 DIP4 号开关为 OFF 状态，这样串口 1 才是 SETUP 状态 的。 10.1.3 电缆制作 1、使用CPU 本体的RS232 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 164 2、通过模块CP1W-CIF11 RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 2）  OMRON PLC 使用通讯模块 CPIW-CIF11 通讯时，可设置拨码开关对通讯方式 进行设置：  DIP 1：终端电阻的选择，OFF 不使用终端电阻，ON 使用终端电阻；  DIP 2：2 线或 4 线选择，OFF 4 线（RS422），ON 2 线（RS485），必须 和 DIP 3 设置一致；  DIP 3：2 线或 4 线选择，OFF 4 线（RS422），ON 2 线（RS485），必须 和 DIP 2 设置一致；  DIP 4：未使用；  DIP 5：用于 RD 的 RS 控制选择，OFF 禁用 RS 控制，ON 启用 RS 控制；  DIP 6：用于 SD 的 RS 控制选择，OFF 禁用 RS 控制，ON 启用 RS 控制； 具体请参考 OMRON PLC 硬件手册相关说明。  OMRON PLC 使用通讯模块 CPIW-CIF11 RS485 通讯时，DIP 1 置 OFF，DIP 2/3/5/6 置 ON，DIP 4 ON/OFF 均可。 3、通过模块CP1W-CIF11 RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 3） OMRON PLC 使用通讯模块 CPIW-CIF11 RS422 通讯时，DIP 1/2/3/5/6 置 OFF，DIP 4 ON/OFF 均可。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 165 10.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 CIO 0.0~9999.15 Bit 输入/输出，CIO 100.00 开始为输出 D 0.0~99999.15 Bit 中间继电器 H 0.0~9999.15 Bit 断电保持继电器 W 0.0~9999.15 Bit 工作区域继电器 A 0.0~9999.15 Bit 辅助继电器 T 0~9999 Bit 定时器 C 0~9999 Bit 计数器 CIO 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 D 0~99999 Word/DWord 数据寄存器 H 0~9999 Word/DWord 断电保持寄存器 W 0~9999 Word/DWord 工作区域寄存器 A 0~9999 Word/DWord 辅助寄存器 T 0~9999 Word/DWord 定时器当前值 C 0~9999 Word/DWord 计数器当前值


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 166 10.2 欧姆龙以太网 10.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin 中PLC 型号选 项 CP 系 列 CP1H 通讯模块 CP1W-CIF41 RJ45 图 1 或图 2 欧姆龙（Fins TCP） 欧姆龙（Fins UDP） CP1L-E CPU 直连 10.2.2 参数设置 以 CP1L-E 系列 PLC 为例，说明 Omron（FinsTCP）协议设备通讯设置。 一、PLC 软件设置 打开 PLC 软件，配置网络模块，通讯默认IP 地址为 192.168.250.1，端口号默认为 9600，本例为 在此默认参数下进行通讯。 PLC 中若修改了 IP 地址，“FINS 节点号”也要一起改变，否则会通讯失败。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 167 二、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 的 IP 为 192.168.250.1，自身设备可设为 192.168.250.10； （2）选中“Net1”，在 PLC 型号下拉选框中选择“欧姆龙”，根据PLC 设置选择选择“欧姆龙 (FinsTCP)”或者“欧姆龙(FinsUDP)”，点“新建设备”： （3）设备名称设为“欧姆龙(FinsTCP)”，此 IP 地址为欧姆龙 PLC 的 IP 地址，端口号为 PLC 软


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 168 件中设置的“本站端口号”（十进制）： （4）通讯参数的设置，默认即可输出通讯状态：勾选“输出通讯状态”， PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103， 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、 通讯超时次数、 通讯失败站号， 这个输出通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“欧姆龙(FinsTCP)”： 10.2.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 169 （图 1） （图 2） 10.2.4设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 CIO 0.0~9999.15 Bit 输入/输出，CIO 100.00 开始为输出 D 0.0~99999.15 Bit 中间继电器 H 0.0~9999.15 Bit 断电保持继电器 W 0.0~9999.15 Bit 工作区域继电器 A 0.0~9999.15 Bit 辅助继电器 T 0~9999 Bit 定时器 C 0~9999 Bit 计数器 CIO 0~9999 Word/DWord 作为寄存器使用 D 0~99999 Word/DWord 数据寄存器 H 0~9999 Word/DWord 断电保持寄存器 W 0~9999 Word/DWord 工作区域寄存器 A 0~9999 Word/DWord 辅助寄存器 T 0~9999 Word/DWord 定时器当前值 C 0~9999 Word/DWord 计数器当前值 10.3 欧姆龙NJ/NX 系列(EtherNet/IP) 10.3.1 设备类型 系列名 CPU 单 元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin 中PLC 型号选 项 NJ/NX 系列 NX1P2 CPU 直连 RJ45 图 1 或图 2 欧姆龙 NJ/NX 系列 (EtherNet/IP) 10.3.2 参数设置 以欧姆龙 NX1P2 为例，说明 Omron（EtherNet/IP）协议设备标签通讯设置。 一、PLC 软件设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 170 1. 打开 PLC 软件，“控制器”-“通信设置”，设置 PL 的 IP 地址。 2. 在 sysmac studio 软件中创建变量（注意事项：网络类型设为公开） 3. 在工具-导出全局变量中导出标签


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 171 4. 新建txt，粘贴文档，然后文件另存为生成对应标签文档。 5. HMI 软件中选择OMRON Ethernet/IP （NJ/NX 系列） 协议，创建后导入标签。 二、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可，本例中 PLC 的 IP 为 192.168.6.30，自身设备可设为 192.168.6.2； （2）选中“Net1”，在 PLC 型号下拉选框中选择“欧姆龙”，根据PLC 设置选择选择“欧姆龙 NJ/NX 系列(EtherNet/IP)”，点“新建设备”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 172 （3）设备名称设为“欧姆龙 NJ/NX 系列”，此 IP 地址为欧姆龙 PLC 的 IP 地址，端口号为 PLC 软件中设置的“本站端口号”（十进制）： （4）通讯参数的设置，默认即可输出通讯状态：勾选“输出通讯状态”， PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103， 分别为通讯成功次数、 通讯错误次数、 通讯超时次数、 通讯失败站号， 这个输出通讯状态地址客户可以自行设置；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 173 （5）导入上述 PLC 软件操作导出的标签。 （6）设置完成后， 单击 “确认” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“欧姆龙 NJ/NX 系列(EtherNet/IP)”： （7）函数功能块增加 EIP 标签函数：TagRead/TagWrite/TagReadString/TagWriteString；具体操作 说明参见《TouchWin Pro 编辑软件用户手册》章节 6-2-5-24、6-2-5-24。 10.3.3 电缆制作 RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接HUB）或 RJ45 交叉线（Crossover Cable）：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 10 欧姆龙 PLC 连接说明 174 （图 1） （图 2） 10.3.4 自定义数据类型 数据类型 说明 数组 最多支持三维数组； 元素类型支持所有基础数据类型 （BOOL,BYTE,WORD,DWORD,LWORD,SINT,USINT,INT,UINT,DINT,UDI NT,LINT,ULINT,REAL,LREAL,STRING,TIME,DATE,TIME_OF_DAY ,DAT E_AND_TIME) 结构体 支持所有基础数据类型； 元素类型支持所有基础数据类型 （BOOL,BYTE,WORD,DWORD,LWORD,SINT,USINT,INT,UINT,DINT,UDI NT,LINT,ULINT,REAL,LREAL,STRING,TIME,DATE,TIME_OF_DAY ,DAT E_AND_TIME)； 结构体数组 支持； 元素类型支持所有基础数据类型 （BOOL,BYTE,WORD,DWORD,LWORD,SINT,USINT,INT,UINT,DINT,UDI NT,LINT,ULINT,REAL,LREAL,STRING,TIME,DATE,TIME_OF_DAY ,DAT E_AND_TIME); 联合体 支持； 欧姆龙软件限制联合体只支持 “BOOL,BYTE WORD,DWORD,LWORD”这 四个类型。 枚举 不支持


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 175 11 汇川 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与汇川 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 11.1 汇川 H1U/H2U 系列 11.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 H1U 系列 H1U-0806MR/T H1U-1410MR/T H1U-1614MR/T CPU 直接连接 RS422 图 1 三菱 FX 系列 RS485 图 2 H2U 系列 H2U-1616MR/T H2U-2416MR/T H2U-3624MR/T RS422 图 1 RS485 图 2 11.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 三菱 FX 系 列 三菱 FX 系列/MODBUS RTU（显示器为 Master） /MODBUS ASCII（显示器为 Master） 无 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 176 汇川 H1U/2U 系列 PLC 使用三菱 FX 系列协议默认通讯参数： 2、PLC 设置 （1）COM0 设置 将 JP0 短接，代表使用 COM0 RS422（mini DIN8 圆形母座）；将 JP0 短接，在程 序中设置 D8116 为 H01，下载程序，再将 JP0 断开，重新上电，代表使用 COM0 RS485（螺丝端子）。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 177 （2）COM1 设置 将 JP0 短接，在 PLC 程序中设置 D8126 为 1，下载程序，代表使用 COM1 RS485 （螺丝端子）。 11.1.3 电缆制作 1、H1U/2U 系列 PLC 使用RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 178 2、H1U/2U 系列 PLC 使用RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 2） 11.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~177 Bit 输入 Y 0~177 Bit 输出 M 0~8255 Bit 内部辅助继电器 S 0~999 Bit 步进继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 D 0~8255 Word/DWord 数据存储器 T 0~255 Word/DWord 定时器 X 0~177 Word/DWord 作为数据寄存器用 Y 0~177 Word/DWord 作为数据寄存器用 M 0~8255 Word/DWord 作为数据寄存器用 S 0~999 Word/DWord 作为数据寄存器用


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 179 11.2 汇川 H3U 系列 11.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 H3U 系列 H3U-3232MR/T H3U-3624MR/T H3U-1616MR/T-XP H3U-2416MR/T-XP CPU 直接连接 RS422 图 1 汇川 H3U （ModbusRTU） RS485 图 2 11.2.2 参数设置 HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 汇川 H3U （ModbusRTU ） 汇川 H3U（ModbusRTU）/MODBUS RTU（显 示器为 Master） 无 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1 汇川 H3U 系列 PLC 使用汇川 H3U 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 180 11.2.3 电缆制作 1、H3U 系列PLC 使用 RS422 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、H3U 系列PLC 使用 RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 2） 11.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 M 0~7679 Bit 内部辅助继电器 M8xxx 0~511 Bit 特殊继电器 S 0~4095 Bit 状态继电器 SM 0~1023 Bit 系统继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 D 0~8511 Word/DWord 数据存储器 SD 0~1023 Word/DWord 系统存储器 R 0~32767 Word/DWord 文件存储器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 T 0~511 Word/DWord 定时器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 181 11.3 汇川 H5U 系列 11.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 H5U 系列 H5U-1614MTD H5U-1614MTD-A16 H5U-1614MTD-A8 H5U-1614MTD-A8S CPU 直接连接 RS485 图 1 汇川 H5U （ModbusRTU ） 11.3.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 汇川 H5U （ModbusRTU） 汇川 H5U（ModbusRTU）/MODBUS RTU（显 示器为 Master） 无 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 站号 1 汇川 H5U 系列 PLC 使用汇川 H5U（ModbusRTU）协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 182 11.3.3 电缆制作 1、H5U 系列PLC 使用 RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 11.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~7999 Bit 内部辅助继电器 B 0~32768 Bit 扩展继电器 S 0~4095 Bit 步进继电器 X 0~1777 Bit 输入 Y 0~1777 Bit 输出 D 0~8000 Word/DWord 数据存储器 R 0~32768 Word/DWord 特殊存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 183 11.4 汇川 AM600 系列 11.4.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中PLC 型号选项 AM600 AM600 CPU RS485 图 1 汇川 AM600 系列 11.4.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 汇川 AM600 系列 汇川 AM600 系列 /MODBUS RTU （显示器为 Master）/MODBUS ASCII（显示器为 Master） 无 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 站号 1 通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 184 2、PLC 设置 （1）串口协议设置 （2）通讯参数设置 11.4.3 电缆制作 AM600 系列PLC 使用 RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 如用串 1 485 通讯为 1 和 2 引脚，串口 1 485 通讯为 6 和 9 引脚。 11.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 I 0~8191 Bit 输入 Q 0~8191 Bit 输出 M 0~65535 Word/DWord 数据存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 185 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 SM 0~7999 BIT 系统变量 SD 0~7999 Word/DWord 寄存器变量


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 186 11.5 汇川 Easy 系列（RS485） 11.5.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 汇川系列 Easy CPU 直接连接 RS485 图 1 汇川 Easy Series 11.5.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 汇川 Easy Series 汇川 Easy Series/MODBUS RTU（显示器为 Master） 无 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 站号 1 汇川 Easy 系列 PLC 使用汇川 Easy Series 协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 187 11.5.3 电缆制作 1、Easy 系列 PLC 使用 RS485 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 11.5.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~7999 Bit 内部辅助继电器 B 0~32768 Bit 扩展继电器 S 0~4095 Bit 步进继电器 X 0~1777 Bit 输入 Y 0~1777 Bit 输出 D 0~8000 Word/DWord 数据存储器 R 0~32768 Word/DWord 特殊存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 188 11.6 汇川 AM600 系列 以太网 11.6.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 AM600 AM600 CPU RJ45 图 1 汇川 AM600 系列以太网 11.6.2 参数设置 1、PLC 设置通讯设置 2、人机界面软件设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 189 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“汇川”： （3）鼠标单击型号列表中的“汇川 AM600 系列 以太网”，然后选择“新建设备”，在弹出的 通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为汇川 AM600 系列 PLC 的 IP 地址 （可通过PLC 软件设定） ，端口号为 PLC 软件中设置的 “本站端口号” （十进制） ；设置完成后点击 “确 认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 190 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“汇川 AM600 系列”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 191 11.6.3 电缆制作 AS200/300 系列 PLC 使用RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 11.6.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 I 0~8191 Bit 输入 Q 0~8191 Bit 输出 M 0~65535 Word/DWord 数据存储器 SM 0~255 Bit 系统变量 SD 0~7999 Word/DWord 寄存器变量


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 192 11.7 汇川 H3U 系列（Modbus TCP） 11.7.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 H3U 系列 H3U-1616MT-XP CPU RJ45 图 1 汇川 H3U （ModbusTCP） 11.7.2 参数设置 1、PLC 软件设置 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 193 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“汇川”： （3）鼠标单击型号列表中的“汇川 H3U 系列（Modbus TCP）”，然后选择“新建设备”，在弹 出的通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为汇川 H3U 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定），端口号为 PLC 软件中设置的“本站端口号”（十进制）；设置完成后点 击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 194 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“汇川 H3U 系列（Modbus TCP）”： 11.7.3 电缆制作 H3U 系列PLC 使用RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 195 11.7.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 M 0~7679 Bit 内部辅助继电器 M8xxx 0~511 Bit 特殊继电器 S 0~4095 Bit 状态继电器 SM 0~1023 Bit 系统继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 D 0~8511 Word/DWord 数据存储器 SD 0~1023 Word/DWord 系统存储器 R 0~32767 Word/DWord 文件存储器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 T 0~511 Word/DWord 定时器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 196 11.8 汇川 H5U 系列（Modbus TCP） 11.8.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 H5U 系列 H5U-1614MTD CPU RJ45 图 1 汇川 H5U （ModbusTCP） 11.8.2 参数设置 1、PLC 软件设置 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 197 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“汇川”： （3）鼠标单击型号列表中的“汇川 H5U 系列（Modbus TCP）”，然后选择“新建设备”，在弹 出的通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为汇川 H5U 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定）；设置完成后点击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 198 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“汇川 H5U 系列（Modbus TCP）”： 11.8.3 电缆制作 H5U 系列PLC 使用RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 199 11.8.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 M 0~7679 Bit 内部辅助继电器 M8xxx 0~511 Bit 特殊继电器 S 0~4095 Bit 状态继电器 SM 0~1023 Bit 系统继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 D 0~8511 Word/DWord 数据存储器 SD 0~1023 Word/DWord 系统存储器 R 0~32767 Word/DWord 文件存储器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 T 0~511 Word/DWord 定时器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 200 11.9 汇川 Easy 系列（RJ45） 11.9.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选项 Easy 系列 Easy CPU RJ45 图 1 汇川 Easy Series(Ethernet) 11.9.2 参数设置 1、PLC 软件设置 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 201 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“汇川”： （3）鼠标单击型号列表中的“汇川 Easy Series(Ethernet)”，然后选择“新建设备”，在弹出的通 信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为汇川 Easy 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软 件设定）；设置完成后点击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 202 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“汇川 Easy Series(Ethernet)”： 11.9.3 电缆制作 Easy 系列PLC 使用RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 203 11.9.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 M 0~7679 Bit 内部辅助继电器 B 0~511 Bit 特殊继电器 S 0~4095 Bit 状态继电器 D 0~8511 Word/DWord 数据存储器 R 0~32767 Word/DWord 文件存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 204 11.10 汇川 TAG 协议（H5U 系列/Easy 系列） 11.10.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆 制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 H5U 系列 Easy 系列 H5U 系列 Easy 系列 CPU RJ45 图 1 汇川 TAG 协议 （H5U 系列/Easy 系 列） 11.10.2 参数设置 1、PLC 软件设置 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 205 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“汇川”： （3）鼠标单击型号列表中的“汇川 TAG 协议 （H5U 系列/Easy 系列）”， 然后选择 “新建设备” ， 在弹出的通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为汇川 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软 件设定）；支持导入标签；设置完成后点击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 206 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5） 设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“汇川 TAG 协议（H5U 系列/Easy 系列）”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 11 汇川 PLC 连接说明 207 11.10.3 电缆制作 H5U 系列/Easy 系列PLC 使用 RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 11.10.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 UB 0~255 Bit 状态继电器 UW 0~255 Word/DWord 数据存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 208 12 永宏 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与永宏 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 12.1 永宏 MU/MA 系列 12.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FBs B1 FBs-20MN FBs-32MN FBs-44MN B1-10/14/20/24M CPU 单元直接连接 RS232 图 1 永宏 MU/MA 系 列 RS485 图 2 FB -MC 20MC 28MC 40MC 19MCT 26MCT 36MCT RS232 图 1 RS485 图 2 FB -MA 20MA 28MA 40MA FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块连接 RS232 图 3 RS232 图 4 RS485 图 5 MA 系列 PLC 通讯需要配置 FB-DTBR 或 FB-DTBR-E 通讯模块，采用 RS232 或 RS485 连接方式。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 209 12.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 永宏 MU/MA 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1 0~255 永宏 MU/MA 协议默认通讯参数： 12.1.3 电缆制作 1、FBs Port0 RS232 连接方式


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 210 CPU Port： （图 1） 2、CPU 单元，RS485 连接方式 （图 2） 3、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接方式（15 针 D 形公座） （图 3）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 211 4、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接模式（9 针 D 形公座） （图 4） 5、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块，RS485 （图 5） 12.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~2001 Bit 内部辅助继电器 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 S 0~999 Bit 顺序控制继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 R 0~9000 Word/Dword 数据寄存器 X 0~255 Word/Dword 作为寄存器使用 Y 0~255 Word/Dword 作为寄存器使用 M 0~2001 Word/Dword 作为寄存器使用 S 0~999 Word/Dword 作为寄存器使用 D 0~3071 Word/Dword 作为寄存器使用 TD 0~255 Word/Dword 定时器当前值 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 Dword 32 位计数器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 212 12.2 永宏 FB/FBS/B1/B1z 系列 12.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 FBs B1 FBs-20MN FBs-32MN FBs-44MN B1-10/14/20/24M CPU 单元直接连接 RS232 图 1 永宏 FB/FBS/B1 /B1z 系列 RS485 图 2 12.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 永宏 FB/FBS/B1/B1z 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1 0~255 永宏 FB/FBS/B1/B1z 协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 213 12.2.3 电缆制作 1、FBs Port0 RS232 连接方式 CPU Port： （图 1） 2、CPU 单元，RS485 连接方式 （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 214 3、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接方式（15 针 D 形公座） （图 3） 4、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接模式（9 针 D 形公座） （图 4） 5、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块，RS485 （图 5） 12.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~2001 Bit 内部辅助继电器 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 S 0~999 Bit 顺序控制继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说明 215 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 R 0~9000 Word/Dword 数据寄存器 X 0~255 Word/Dword 作为寄存器使用 Y 0~255 Word/Dword 作为寄存器使用 M 0~2001 Word/Dword 作为寄存器使用 S 0~999 Word/Dword 作为寄存器使用 D 0~3071 Word/Dword 作为寄存器使用 TD 0~255 Word/Dword 定时器当前值 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 Dword 32 位计数器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 216 12.3 永宏ModbusRTU 12.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号 选项 FBs B1 FBs-20MN FBs-32MN FBs-44MN B1-10/14/20/24M CPU 单元直接连接 RS232 图 1 永宏 ModbusRTU RS485 图 2 FB -MC 20MC 28MC 40MC 19MCT 26MCT 36MCT RS232 图 1 RS485 图 2 FB -MA 20MA 28MA 40MA FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块连接 RS232 图 3 RS232 图 4 RS485 图 5 MA 系列 PLC 通讯需要配置 FB-DTBR 或 FB-DTBR-E 通讯模块，采用 RS232 或 RS485 连接方式。 12.3.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 永宏 ModbusRTU 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 7 停止位 1 校验 偶校验 波特率 9600 站号 1 0~255 永宏 ModbusRTU 协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 218 2、CPU 单元，RS485 连接方式 （图 2） 3、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接方式（15 针 D 形公座） （图 3） 4、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块RS232 连接模式（9 针 D 形公座） （图 4） 5、FB-DTBR/DTBR-E 通讯模块，RS485 （图 5）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 219 12.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~2001 Bit 内部辅助继电器 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 S 0~999 Bit 顺序控制继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 R 0~4166 Word/Dword 数据寄存器 D 0~2997 Word/Dword 作为寄存器使用 RT 0~2554 Word/Dword 定时器当前值 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 Dword 32 位计数器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 220 12.4 永宏ModbusTCP 12.4.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FBs B1 FBs-20MN FBs-32MN FBs-44MN B1-10/14/20/24M CPU RJ45 图 1 永宏 ModbusTCP FB -MC 20MC 28MC 40MC 19MCT 26MCT 36MCT FB -MA 20MA 28MA 40MA MA 系列 PLC 通讯需要配置 FB-DTBR 或 FB-DTBR-E 通讯模块，采用 RS232 或 RS485 连接方式。 12.4.2 参数设置 1、HMI 设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 221 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“永宏”： （3）鼠标单击型号列表中的“永宏 ModbusTCP”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信设置 窗口中设置通信参数，此 IP 地址为永宏系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定）；设 置完成后点击“确认”。 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）勾设置完成后，单击“确定”，结束设置，进入画面编辑界面；在画面放置一个数据输入


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 12 永宏 PLC 连接说 明 222 部件，在设备下拉条中，选择相应的设备“永宏 ModbusTCP”： 12.4.3 电缆制作 （图 1） 12.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~2001 Bit 内部辅助继电器 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 S 0~999 Bit 顺序控制继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 R 0~4166 Word/Dword 数据寄存器 D 0~2997 Word/Dword 作为寄存器使用 RT 0~2554 Word/Dword 定时器当前值 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 Dword 32 位计数器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 223 13 松下 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与松下 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 13.1 松下 FP0/FP1 系列 13.1.1 设备类型 Matsushita-Mewnet FP 系列 PLC 包括 FP0、FP1、FP3、FP2SF、FP10SH 等型号，可通过其 CPU 单元上的编程口或通讯端口与信捷触摸屏相连接。FP0 系列中 FP0-CXXCXX 的型号只支持 RS232 连接方式。 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FP FP∑ CPU 单元直接连接 RS232 图 1 松下 FP0/FP1 系列 FP0 FP0R-C32CT FPG FP－X FP－M FP-E FP2 FP2SH CPU 单元直接连接 RS232 图 1 CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 2 FP1 CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 2 CPU 单元 RS422 编程口 RS422 图 3 FP3 CPU 单元 RS422 编程口 RS422 图 4 FP10SH FP10S CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 2 13.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 松下 FP0/FP1 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS422


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 224 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 9600 9600/19200/38400/57600/115200 站号 1 0~255 松下 FP0/FP1 协议默认通讯参数： 2、PLC 设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 225 说明： （1）PLC 软元件输入方式； LC 屏 R45 Y1 （2）编写 PLC 程序时，将拨码开关拨到 PPOG 状态；在通讯时，拨码开关拨到 Run 状态； （3）设置 PLC 站号及通讯参数，不能选择<通用通信方式>，否则会导致通讯不正常； （4）FP 系列 PLC 默认站号为 1，但是 FP3 型号必须设为 0。 13.1.3 电缆制作 1、与CPU 单元 5 针DIN 圆形公座连接时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、与CPU 单元 9 针D 形母座连接时，电缆制作图如下所示： （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 226 3、与CPU 单元 8 针D 形母座连接时，电缆制作图如下所示： （图 3） 4、与CPU 单元 15 针 D 形公座连接时，电缆制作图如下所示： （图 4） 13.1.4 设备地址 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 X 0.0~12.F Bit 输入（位操作） Y 0.0~12.F Bit 输出（位操作） R 0.0~65535.F Bit 内部辅助继电器（位操作） T 0~99 Bit 定时器 L 0.0~65535.F Bit 连接控制继电器 C 1008~9999 Bit 计数器 WX 0~9999 Word/DWord 单字/双字寄存器 WY 0~9999 Word/DWord 单字/双字寄存器 WR 0~9999 Word/DWord 单字/双字寄存器 FL 0~65535 Word/DWord 连接控制寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 227 PLC 地址类 型 可操作范围 对象类型 说明 SV 0~143 Word/DWord 定时器或计数器设定值寄存器 EV 0~143 Word/DWord 定时器或计数器实际值寄存器 DT 0~65535 Word/DWord 单字/双字数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 228 13.2 松下 FP-XH 系列 13.2.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FP FP-XH CPU 单元直接连接 RS232 图 1 松下 FP-XH 系列 13.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 松下 FP-XH 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS422 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 9600 9600/19200/38400/57600/115200 站号 1 0~255 松下 FP0/FP1 协议默认通讯参数： 2、PLC 设置 PLC 通信模式选择 Modbus RTU，并将通信参数设置与触摸屏一致。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 229 13.2.3 电缆制作 1、与CPU 单元 5 针DIN 圆形公座连接时，电缆制作图如下所示： （图 1） 2、与CPU 单元 9 针D 形母座连接时，电缆制作图如下所示： （图 2） 3、与CPU 单元 8 针D 形母座连接时，电缆制作图如下所示： （图 3）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 230 13.2.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~109 Bit 输入（位操作） Y 0~109 Bit 输出（位操作） R 0~511 Bit 内部辅助继电器（位操作） DT 0~65532 Word/DWord 保持寄存器 WL 0~127 Word/DWord 输入寄存器 LD 0~255 Word/DWord 输入寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 231 13.3 松下 FP 系列以太网 13.3.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FP 系列 FP-XH C40ET CPU RJ45 图 1 松下 FP 系列以太 网 13.3.2 参数设置 1、PLC 软件设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 232 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突； （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“松下”： （3）鼠标单击型号列表中的“松下 FP 系列以太网”，然后选择“新建设备”，在弹出的通信设 置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为松下 FP 系列 PLC 的 IP 地址 （可通过PLC 软件设定）； 设置完成后点击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 233 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“松下 FP 系列以太网”： 13.3.3 电缆制作 松下FP 系列PLC 使用 RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 234 13.3.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~255 Bit 输入 Y 0~255 Bit 输出 M 0~7679 Bit 内部辅助继电器 M8xxx 0~511 Bit 特殊继电器 S 0~4095 Bit 状态继电器 SM 0~1023 Bit 系统继电器 T 0~511 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 D 0~8511 Word/DWord 数据存储器 SD 0~1023 Word/DWord 系统存储器 R 0~32767 Word/DWord 文件存储器 C16 0~199 Word/DWord 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器 T 0~511 Word/DWord 定时器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 235 13.4 松下 FP 系列（Modbus TCP） 13.4.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 FP 系列 FP-XH C40ET CPU RJ45 图 1 松下 FP 系列 （Modbus TCP） 13.4.2 参数设置 1、PLC 软件设置 Modbus TCP 模式 2、人机界面软件设置 （1）选择人机界面型号带-E 后，点击进入下一步，在设备列表中选择“Net1”，在“设置本机 IP”中设置人机界面使用 IP 地址，和 PLC 的 IP 地址在同一网段，并且不和网络中其他 IP 冲突；


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 236 （2）选中“Net1”，单击下拉按钮，在品牌列表中选择“松下”： （3）鼠标单击型号列表中的“松下 FP 系列（Modbus TCP）”，然后选择“新建设备”，在弹出 的通信设置窗口中设置通信参数，此 IP 地址为松下 FP 系列 PLC 的 IP 地址（可通过 PLC 软件设定）；设置完成后点击“确认”。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 237 （4）勾选“通讯状态寄存器”，PSW 设为 100，择 PSW100~PSW103 分别为通讯成功次数、通 讯错误次数、通讯超时次数、通讯失败站号，这个通讯状态地址客户可以自行设置； （5）设置完成后， 单击 “确定” ， 结束设置， 进入画面编辑界面； 在画面放置一个数据输入部件， 在设备下拉条中，选择相应的设备“松下 FP 系列（Modbus TCP）”：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 13 松下 PLC 连接说明 238 13.4.3 电缆制作 松下FP 系列PLC 使用 RJ45 时，电缆制作图如下所示： （图 1） 13.4.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~511F Bit 输入 Y 0~109F Bit 输出 R 0~511F Bit 内部辅助继电器 DT 0~65531 Word/DWord 数据存储器 WL 0~126 Word/DWord 数据存储器 LD 0~254 Word/DWord 数据存储器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 14 AB PLC 连接说明 239 14 AB PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与 AB PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 14.1 AB Micrologix/SLC 系列 14.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 Micrologix Micrologix1000 Micrologix1200 Micrologix1500 （1762-L40BWA） （1764-LSP,1764- LRP） CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 1 AB Micrologix/SLC 系列（DF1 全双 工） Micrologix1400 （1766-L32BWAA） Micrologix1500 （1764-LRP） 1761-L1613WA SLC 500 SLC5/03 SLC5/04 SLC5/05 CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 2 Mciro830 2080-LC30 CPU 单元 RS232 通讯口 RS232 图 1 Modbus RTU（显示 器为 Master） 14.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 AB Micrologix/SLC 系 列（DF1 全双工） AB Micrologix/SLC 系列（DF1 全双工） / Modbus RTU（显示器为 Master） 无 通讯口类型 RS232 数据位 8 停止位 1


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 14 AB PLC 连接说明 240 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 校验 无校验 波特率 9600 9600/19200/38400 站号 0 0~255 （1）TouchWin Pro 中 PLC 协议选择 AB Mircrologix、SLC 系列（DF1 全双工），新建设备： AB Micrologix/SLC 系列（DF1 全双工）协议默认通讯参数： 本地站号要设为 0。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 14 AB PLC 连接说明 241 2、PLC 设置 （1）当 TouchWin Pro 中 PLC 协议选择 AB Mircrologix、SLC 系列（DF1 全双工）时，PLC 软件 里设置如下： （2）当 TouchWin Pro 中 PLC 协议选择 Modbus RTU（显示器为 Master）时，PLC 软件里设置如 下： MODBUS RTU 通讯时，地址需自行配置映射，PLC 中地址 1 对应 HMI 中 MODBUS 地址 0，PLC 中地址 2 对应 HMI 中 MODBUS 地址 1，依次类推。


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 14 AB PLC 连接说明 242 14.1.3 电缆制作 1、AB Mircrologix 系列RS232 通讯电缆制作 （图 1） 2、SLC500 型号的是RJ8 水晶头连接方式 （图 2） 14.1.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 说明 T4DN 0~999 Bit 定时器 C5DN 0~999 Bit 计数器 O 0.00~999.15 Bit 输出 I 0.00~999.15 Bit 输入 S 0.00~999.15 Bit B3 0.00~999.15 Bit R6 0.00~999.15 Bit N7 0.00~999.15 Bit O 0~999 Word 作为寄存器使用 I 0~999 Word 作为寄存器使用 S 0~999 Word 作为寄存器使用 B3 0~999 Word 作为寄存器使用 T4PRE 0~999 Word 定时器预设值 T4ACC 0~999 Word 定时器实际值 C5PRE 0~999 Word 计数器预设值 C5ACC 0~999 Word 计数器实际值 R6 0~999 Word 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 14 AB PLC 连接说明 243 设备地址类型 可操作范围 对象类型 说明 N7 0~999 Word/Dword 数据寄存器 F8 0~999 Dword 浮点数寄存器 R6LEN 0~999 Word P6POS 0~999 Word


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 244 15 光洋 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与光洋 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 15.1 光洋 S 系列 15.1.1 设备类型 1、光洋Kostac S 系列，SH/SM/SN 等型号PLC（直接与CPU 单元上的连接模组相连） 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 SH 系列 SH-48RS CPU 单元上 的连接模组 RS232 图 1 光洋 S 系列 SM 系列 SM24-T SM-16R SM1 SN 系列 光洋 SH-48RS，没有 Run、Stop 拨码开关，只有一个通讯口（电话口-水晶头）。 2、光洋Kostac S 系列SG/SU/SR 等型号 PLC（使用通讯模块） 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 SG 系列 SG-8 G01-DM 数据通讯单元 RS232 图 2 光洋 S 系列 RS422 图 3 SU 系列 SU-5 U01-DM 数据通讯单元 RS232 图 2 SU-6 U01-DM 数据通讯单元 SU-6B SR 系列 SR-21 E-02DM-R1 数据通讯单元 RS422 图 3 15.1.2 参数设置 1、HMI 设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 245 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 光洋 S 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS422 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 9600 9600/19200/38400 站号 0 光洋 S 系列协议默认通讯参数： 2、PLC 设置


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 246  光洋 K 协议 PLC 站号禁止修改，触摸屏软件中默认 0；  设备寄存器地址：从 R2000 开始；  必须取消安全密码功能；  有工作模式设定开关的 CPU 单元必须将开关设置在 TERM 状态。 15.1.3 电缆制作 1、RS232 接线方式 （图 1） 2、使用CPU 或通讯单元上的25 针 RS232 通讯串口时，电缆制作图如下所示： （图 2）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 247 3、使用RS422 通讯连接方式时，电缆制作图如下所示： （图 3） 15.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 M 0~777 Bit 内部辅助继电器 I 0~777 Bit 输入 Q 0~777 Bit 输出 SP 0~777 Bit 内部辅助继电器 T 0~777 Bit 定时器 C 0~777 Bit 计数器 S 0~777 Bit 步进继电器 R R.0~41200.15 Bit 中间继电器 R 0~41200 Word/DWord 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 248 15.2 光洋 Direct 系列 15.2.1 设备类型 光洋Direct Logic 系列DL05，DL250 等型号PLC（直接与CPU 单元连接） 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯 类型 电缆 制作 在TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 Direct Logic DL05 DL105 DL230 DL240 DL250 DL350 DL430 DL440 DL450 直接与 CPU 单元的 RJ-11 硬 件接口即 RS232 通讯口连接 RS232 图 1 光洋 DL 系列 直接与 CPU 单元通讯口连接 RS422 图 2 DL250 CPU 单元上的 PORT2 结合了 RS232 和 RS422 两种通讯接口， 使用时应分清 其通讯类型，从而选择正确的电缆进行触摸屏与 PLC 的连接。 15.2.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 光洋 DL 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS422 数据位 8 停止位 1 校验 奇校验 波特率 9600 9600/19200/38400 站号 0 光洋 DL 系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 15 光洋 PLC 连接说明 250 2、RS422 接线方式： （图 2） 15.2.4 设备地址 设备地址类型 可操作范围 对象类型 说明 V 0～41200 Word/DWord 数据寄存器 C 0～777 Bit 计数器 X 0～777 Bit 输入 Y 0～777 Bit 输出 SP 0～777 Bit 中间继电器 T 0～777 Bit 定时器 CT 0～777 Bit 计数器 S 0～777 Bit 中间继电器 V 0.0～41200.15 Bit 中间继电器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 16 ABB PLC 连接说明 251 16 ABB PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与 ABB PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 16.1 ABB AC500 系列 16.1.1 设备类型 ABB 可以通过 Modbus 协议与信捷触摸屏通讯。 系列名 通讯类型 电缆制作 在TouchWin Pro 中PLC 型号选 项 AC500 PM564-T-ETH 图 1 ABB AC500 系列 16.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 ABB AC500 系列 ABB AC500 系列 Modbus RTU（显示器为 Master） 无 通讯口类型 RS485 数据位 8 停止位 1 校验 无校验 波特率 19200 9600//19200 站号 1 0~255 ABB AC500 协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 16 ABB PLC 连接说明 253 （2）选择 COM1 MODBUS 之后，串口通讯设置需要将“Operation mode”设为“Slave”，其他 参数设置与触摸屏保持一致。 16.1.3 电缆制作 与 ABB COM1（RS485）通讯线： （图 1） 16.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 MX0 0.0~65535.7 Bit 输入输出/内部线圈 MX1 0.0~65535.7 Bit 输入输出/内部线圈 MW0 0~32767 Word 数据寄存器 MW1 0~32767 Word 数据寄存器 MD0 0~32767 DWord 数据寄存器 MD1 0~32767 DWord 数据寄存器


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 17 艾默生 PLC 连接说明 254 17 艾默生 PLC 连接说明 本章主要介绍触摸屏与艾默生 PLC 通讯设备的连接说明。  信捷TS系列触摸屏最高支持187.5K波特率。  在通讯过程中，请勿带电插拔电缆，否则容易导致设备串口损坏。  触摸屏软件版本升级，通讯协议设备地址范围会有部分变动，以软件中设备地 址范围为准。 17.1 艾默生 EC20 系列 17.1.1 设备类型 系列名 CPU 单元 连接模组 通讯类型 电缆制作 在 TouchWin Pro 中 PLC 型号选项 EC20 EC20 COM0 通讯口 RS232 图 1 艾默生 EC20 系列 COM1 通讯口 RS485 图 2 RS232 图 3 17.1.2 参数设置 1、HMI 设置 参数项 推荐设置 可选设置 注意事项 PLC 类型 艾默生 EC20 系列 无 通讯口类型 RS232 RS232/RS485 数据位 8 停止位 1 校验 偶校验 波特率 19200 9600/19200/115200 站号 1 0~255 艾默生 EC20系列协议默认通讯参数：


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 17 艾默生 PLC 连接说明 256 （2）COM1 口设置： 17.1.3 电缆制作 1、与艾默生EC20 系列PLC 连接，使用COM0 通讯口（RS232）时，电缆制作图如下所示： （图 1）


c0: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605)
c1: TS系列人机界面用户手册【通讯篇】 (v1.9.1, 20260605).pdf
c3:
TS 系列人机界面用户手册[通讯篇] 17 艾默生 PLC 连接说明 257 2、与艾默生EC20 系列PLC 连接，使用COM1 通讯口（RS232）时，电缆制作图如下所示： （图 2） 3、与艾默生EC20 系列PLC 连接，使用COM1 通讯口（RS485）时，电缆制作图如下所示： （图 3） 艾默生 EC20 系列 PLC 的 COM1 通讯口支持 RS232 和 RS485 接线方式。 17.1.4 设备地址 PLC 地址类型 可操作范围 对象类型 说明 X 0~377 Bit 输入 Y 0~377 Bit 输出 M 0~2047 Bit 内部辅助继电器 S 0~1023 Bit 特殊辅助继电器 T 0~255 Bit 定时器 C 0~255 Bit 计数器 SM 0~255 Bit 特殊内部辅助继电器 D 0~7999 Word/DWord 数据寄存器 SD 0~255 Word/DWord 作为寄存器使用 Z 0~15 Word 作为寄存器使用 T 0~255 Word/DWord 作为寄存器使用 C16 0~199 Word 16 位计数器 C32 200~255 DWord 32 位计数器


